Tipo de Cabos em Traçagem de Aquecimento - ESAI Sistemas
Traçagem de Aquecimento
Caixas de Junção, Controlo & Comando Local
Temperatura & Pressão
Aluguer de Detetores
Aluguer de Caudalímetro
Coordenação e Supervisão de Equipas de Lubrificação
Serviço Filtragem de Óleo e Combustível
Serviço de Traçagem de Aquecimento Total
Calibração e Verificação de Detetores de Gás
Traçagem de Aquecimento Tipo de Cabos em Traçagem de Aquecimento
Tipo de Cabos em Traçagem de Aquecimento
Como foi apresentado na secção Conceitos de Traçagem de Aquecimento, são utilizados cabos ao longo das condutas ou tanques que irradiam energia térmica, impedindo assim os fluidos de perderem energia e, consequentemente, o aumento da viscosidade, congelamento ou condensação dos mesmos.
Para esta finalidade, existem diversos tipos de cabos que podem ser consultados na informação em baixo.
Cabos em Série
Cabos ligados em ambos os extremos para fechar o circuito. Com os cabos em série, a resistência é o próprio condutor.
Projetar com este tipo de cabo implica os seguintes passos:
Calcular a perda total de calor (W) da tubagem ou reservatório
Calcular o comprimento necessário do cabo de aquecimento (comprimento da tubagem mais cabo extra para suportes, válvulas, etc)
A partir da família de cabos disponíveis, escolher aquele com a resistência correta
Além da conexão clássica fase-neutro com um único cabo (único condutor), os cabos em série oferecem outras possibilidades de conexão interessantes, como o delta-estrela. Esta configuração permite circuitos muito longos com um único ponto de energia.
Conexão Fase-Neutro
Conexão Delta-Estrela
Cabos em Paralelo
Cabos compostos por dois condutores, fase e neutro, ao longo de todo o corpo. Com os cabos em paralelo, a resistência está entre os dois condutores.
Calcular a perda unitária de calor (W/m) da tubagem, ou a perda total de calor (W) do reservatório
A partir da família de cabos disponíveis, escolher aquele com a W/m correta
O fim dos cabos deve ser terminado para evitar curto-circuito entre os dois condutores P e N.
Esta terminação é feita no local, fácil e rápido e sem necessidade de qualquer instrumento elétrico.
Projetar com cabos em paralelo é bastante flexível pois são fáceis de cortar com o comprimento pretendido e têm uma ampla gama de aplicações. Ao contrário dos cabos em série, que não são flexíveis, pois implica definir um comprimento fixo de um tipo de cabo/ resistência escolhido.
Tipos de Cabos em Paralelo
Potência Constante
Fios de cobre (fase e neutro)
Os fios são isolados
O isolamento de ambos os fios é cortado alternadamente
Um elemento de aquecimento de nicromo, de resistência constante, é colocado em espiral em torno de ambos os fios
Como o elemento de aquecimento de nicromo toca os fios nos cortes alternados, são criadas curtas resistências de aquecimento
Auto-Regulados
Uma fibra de liga de metal, de resistência variável de acordo com a sua temperatura, é colocado em espiral em torno de ambos os fios
À medida que o elemento de aquecimento a liga metálica de fibra toca os fios nos cortes alternados, são criadas curtas resistências de aquecimento
Para mais informações sobre Traçagem de Aquecimento, contacte-nos.
(+351) 219 583 330
Contactos Norte
(+351) 938 820 945
Copyright © 2022 ESAISISTEMAS.PT | Todos os Direitos Reservados
Última atualização em 2022-07-06
Em caso de litígio, o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução de Litígios de Consumo: Centro de arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa
Rua dos Douradores, 116, 2º 1100-207 Lisboa | T: 218 807 030 | E. [email protected] | W: www.centroarbitragemlisboa.pt