Especificação Técnica T-Led 60mm - V - PDF Free Download
Download "Especificação Técnica T-Led 60mm - V"
Eric Vidal Bugalho
1 Descrição Painel tubular de leds T-Led para utilização no lugar de lâmpadas fluorescentes tradicionais (versão retrofit) ou modelo de sobrepor com terminais rotativos (versão pivotante), oferece grande vantagem em economia de energia e menor agressão ao meio ambiente. Ideal para ser utilizada em escritórios, repartições públicas, hospitais, salas de aula, auditórios e residências, entre outros. Apresenta diversas opções de lentes, tensão de operação, potências, fator de potência, dimerização, temperatura de cor, IRC, fluxo luminoso, acabamentos e cores. Dados Mecânicos Comprimento: Perfil: Base: Lente: Acabamento: Cor: 600 mm U 29mm G13 Pivotante Cristal Conforto ver tabela I ver tabela I Dados Elétricos Tensão de trabalho: 110Vac 220Vac Vac Ledeator < 11W Potência: Fator de potência: > 90 > 92 Conexão elétrica: ver tabela II Controles eletrônicos sem controles externos: dimmer (11) de 6
2 Dados Luminotécnicos Temperatura de cor: 3000K 4000K 6500K Índice de reprodução de cor: > 70 > 80 > 90 Fluxo luminoso: ver tabela III Eficiência luminosa: ver tabela III Ângulo de iluminação: 120 Dados de Confiabilidade Vida mediana: Garantia: MTBF: horas 2 anos horas Tabela I Acabamento Pintado Sem acabamento Cor Branco Alumínio natural Tabela II G13 Pivotante Base Conexão Elétrica Base Fio central Fio lateral (11) de 6
3 Tabela III Lente Potência (W) Temperatura de cor (K) Índice de reprodução de cor (IRC) Fluxo Luminoso (lm) Cristal Eficiênica Luminosa (lm/w) Fluxo Luminoso (lm) Conforto Eficiênica Luminosa (lm/w) (11) de 6
4 Instalação das T-Led Modelo Retrofit 1. Quando a instalação inicial é feita com T-Led. i. Usar luminária padrão para fluorescentes: - montada com o soquete padrão para fluorescentes - observar que a luminária escolhida deve ter dimensões compatíveis com as da T-Led. ii. iii. iv. Não usar reator, a T-Led é ligada diretamente na tensão de alimentação, modelos 110Vac, 220Vac ou FR ( Vac) ou com ledeator próprio, modelo LD. Utilizar a T-Led que seja compatível com a tensão de alimentação da rede onde ela for ligada. Os dois terminais de cada um dos lados da T-Led estão ligados em curto-circuito, logo recomendamos que você ligue os dois terminais de cada um dos soquetes também em curtocircuito. v. Ligar um dos soquetes em um dos terminais de alimentação. vi. vii. viii. Ligar o outro soquete no outro terminal de alimentação. Encaixar a T-Led nos soquetes da mesma forma como se encaixa uma fluorescente padrão. A ligação final é feita de acordo com a figura abaixo: (11) de 6
5 2. Quando a instalação inicial foi feita com lâmpadas fluorescentes. Nota: antes de proceder a instalação, garantir que a T-Led escolhida tenha dimensões compatíveis com a luminária instalada. i. Instalação inicial ii. Retirar a lâmpada fluorescente instalada. iii. Desligar a tensão de alimentação. iv. Retirar o reator e ligar os fios elétricos antes conectados a ele. v. Retirar o starter e não ligar os fios elétricos antes conectados a ele. vi. Fazer curto circuito nos terminais de cada um dos soquetes da luminária. (11) de 6
6 vii. Ligar a tensão de alimentação. viii. Encaixar a T-Led nos soquetes da mesma forma como se encaixa uma fluorescente padrão. (11) de 6
PRÁTICA 2 - LIGAÇÃO E ANÁLISE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA FACULDADE DE ENGENHARIA ENE045 - LABORATÓRIO DE ELETROTÉCNICA PRÁTICA - LIGAÇÃO E ANÁLISE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES Grupo: ) Matrícula ) Matrícula ) Matrícula Turma:
FICHA TÉCNICA DA FAMÍLIA DE PRODUTO LEDVANCE SPOT LED
LEDVANCE SPOT LED Luminárias com lâmpadas LED refletoras AŔEAS DE APLICAÇÃO Substituição de lâmpadas de halogéneo refletoras Iluminação geral Quartos de hotel Bares, restaurantes Iluminação de destaque
Janela Fotovoltaica PATENTE REQUERIDA
Janela Fotovoltaica PATENTE REQUERIDA Boletim Informativo 1-Introdução O sistema de Janela Fotovoltaica Unitron JF200 é composto por um painel solar fotovoltaico, que converte a energia solar diretamente
Luminotécnica- Grandezas Luminotécnicas www.editoraerica.com.br Sensibilidade do olho humano Curva de distribuição da intensidade luminosa Luminância Densidade de fluxo luminoso Luminotécnica
Porquê o InstantFit? Lâmpadas LED Europa, Médio Oriente e África Fevereiro de Fevereiro de 2015, lâmpadas LED BG LS&E
Porquê o InstantFit? Lâmpadas LED Europa, Médio Oriente e África Fevereiro de 2015 Porquê o LEDtube InstantFit? Eficiência imediata, sustentabilidade imediata Os LEDtubes são uma boa solução para luminárias
COPEL LÂMPADA OVÓIDE E TUBULAR A VAPOR DE SÓDIO NTC /94 Alta Pressão DESENHO 1 (TIPO OVÓIDE)
DESENHO 1 (TIPO OVÓIDE) DESENHO 2 (TIPO TUBULAR) LÂMPADA NTC CÓDIGO COPEL 1388 010932-0 TIPO VSO-70 (Des.1) 1390 013446-5 VSO-150 LUMINÁRIA APLICAÇÃO TABELA 1 REATOR NTC TIPO NTC TIPO 1358 LM-1R 1426 RES-70