Início - Elevatória sobreposta - SANICUBIC 2 SC - 2 bombas até 11 CV, 400 V, vazão até 170 m3/h
A estação elevatória SANICUBIC 2 SC é um sistema completo concebido para evacuar grandes volumes de águas residuais provenientes de construções localizadas abaixo do nível da rede de esgoto.
A estação elevatória possui 2 bombas trifásicas de 400 V capazes de bombear líquidos com fibras, têxteis, excrementos etc., de residências multifamiliares, escritórios, escolas, hotéis, restaurantes, áreas públicas e outros edifícios comerciais.
O modelo SANICUBIC 2 SC inclui um reservatório de 1.000 litros. (Reservatórios até 10.000 litros disponiveis sob encomenda),
Em opção: válvula de retenção em ferro fundido, registro tipo gaveta, tubo de saída dupla DN100
O transdutor de pressão colocado no painel de comando está ligado a um tubo de pressão no reservatório, através de uma mangueira. A tampa roscada à qual a mangueira está ligada inclui uma ligação para um tubo DN100. Este tubo, o tubo de pressão, prolonga-se para baixo, para o interior do depósito. O aumento do nível de líquido comprime o ar no interior da mangueira e do tubo de pressão, e o sensor transforma a alteração da pressão num sinal analógico. O painel de comando utiliza o sinal analógico para fazer a bomba arrancar e parar, e para indicar alarme de nível alto de água. O tubo de pressão está fixado por baixo da tampa roscada e pode ser retirado para manutenção, assistência e para limpeza do interior do tubo. Um O-ring assegura a estanqueidade.
O ZPS2 é um controlador de nível concebido especialmente para o controlo e monitorização das estações elevatórias. A base do controlo é o sinal recebido ininterruptamente do sensor de nível analógico. O controlador de nível liga e desliga as bombas de acordo com o nível de líquido medido pelo sensor de nível. Quando o primeiro nível de arranque é atingido, a primeira bomba arranca, e quando o nível do líquido diminui até ao nível OFF, a bomba é desligada. Quando o nível do líquido sobe até ao segundo nível de arranque, a segunda bomba arranca também, e quando o nível do líquido diminui até ao nível OFF, as bombas são desligadas. Os arranques são alternados entre as duas bombas. Em caso de avaria de uma das bombas, a outra bomba é automaticamente ligada (comutação automática da bombas). Será emitido um alarme em caso de nível alto de água no reservatório, de avaria na bomba etc.
SANICUBIC 2 SC3.0 T 1000 litros 500 litros 400 V / 60 Hz 2x4000 W 1400 IP 57 ZPS2 R$ favor consultar