EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS E INSTALAÇÕES - PDF Free Download
Download "EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS E INSTALAÇÕES"
Paula Pedroso Teves
1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS E INSTALAÇÕES PROF. RAMÓN SILVA Engenharia de Energia Dourados MS
3 Áreas de oportunidade para melhorar a eficiência na distribuição de frio Isolamento das tubulações A aplicação de um isolamento eficiente em tubulações e tanques é de fundamental importância para a conservação de energia em sistemas de refrigeração. 3
4 As tubulações que transportam um fluído frio (refrigerante, água, salmoura, etc.) devem ser isoladas para se evitar a condensação superficial e, em alguns casos, a formação de gelo sobre as mesmas. A condensação superficial irá ocorrer sempre que o ar entrar em contato com uma tubulação cuja temperatura seja inferior à sua temperatura de orvalho. Além disso, o ganho de calor em tubulações não isoladas reduz a eficiência do sistema e obriga o sistema a operar durante um período maior, consumindo mais energia. 4
5 Outro aspecto a se considerar é o isolamento de tanques, os quais são encontrados com freqüência em sistemas de refrigeração. Estes tanques geralmente fazem parte do processo de produção e distribuição de frio (separadores de líquido, resfriadores intermediários, tanque de água gelada, etc.). Caso não sejam devidamente isolados, podem representar um aporte significativo de calor ao sistema. 5
6 Eliminação de vazamentos de fluido refrigerante A maioria das instalações de refrigeração perde fluido refrigerante devido à ocorrência de vazamentos, o que é extremamente prejudicial, do ponto de vista tanto do consumo de energia quanto dos aspectos ambientais. À medida que o vazamento de refrigerante progride, o desempenho do sistema frigorífico é afetado, uma vez que faltará fluido para o sistema operar corretamente. 6
7 Eliminação de vazamentos de fluido refrigerante 15% de perda da carga de refrigerante podem resultar em até 45% de redução da capacidade frigorífica do sistema e 200% de aumento no seu consumo de energia (GPG-178, 1997). 7
8 Eliminação de vazamentos de fluido refrigerante O tipo de vazamento mais dispendioso em termos energéticos é aquele pequeno e de forma contínua. Ocorre tanto com o sistema de refrigeração em funcionamento quanto com o sistema parado. 8
9 Em uma instalação frigorífica, os pontos mais sujeitos a ocorrência de vazamentos, são: juntas de dilatação; selo mecânico da ponta de eixo dos compressores; outras juntas mecânicas; pontos de conexão dos instrumentos de medição; válvulas; e pontos com vibrações, principalmente nos tubos e juntas próximas ao compressor (esse tipo de vazamento é intermitente e de difícil detecção). 9
10 Assim, a detecção de vazamentos deve fazer parte de um programa de manutenção contínua, e diversos instrumentos podem ser utilizados com esta finalidade. Entre eles têm se: Os detectores eletrônicos portáteis ou fixos, os quais podem identificar vazamentos de até 3 g/ano, 10
11 os detectores à base de aditivos fluorescentes, as lamparinas Halide e, em alguns casos, até a espuma de sabão pode ser utilizada. 11
12 Redução da queda de pressão na linha de sucção É recomendável otimizar a queda de pressão na linha de sucção durante o projeto inicial do sistema de refrigeração. A diferença de preço entre um tubo com um determinado diâmetro e o de diâmetro imediatamente superior é normalmente muito pequena, quando comparada com o impacto no consumo de energia da empresa. 12
13 Redução da queda de pressão na linha de sucção O usuário final normalmente compra pela proposta mais barata. Uma maneira de se conseguir menores preços consiste em instalar tubos de menor diâmetro, porém o usuário irá pagar por essa decisão durante toda a vida do sistema de refrigeração. 13
14 A queda de pressão na linha de sucção aumenta o volume do gás refrigerante que deve ser trabalhado pelo compressor para uma dada capacidade em TR, o que significa redução de capacidade. Além disso, há aumento da taxa de compressão, com o consequente aumento da potência requerida pelo compressor. Assim, a queda de pressão deve ser mantida no seu valor mínimo. 14
15 As linhas de sucção são normalmente dimensionadas de forma que a perda de carga total não exceda o equivalente a 2,2 o C de queda da temperatura de saturação para fluidos halogenados e 1,10 o C para a amônia. Valores maiores somente são toleráveis em linhas muito longas (Venturini e Pirani, 2005). 15
16 GERAÇÃO DE FRIO A velocidade do gás é outro fator a ser considerado no dimensionamento de linhas de sucção. Determinou-se praticamente que a velocidade mínima necessária para mover o óleo em linhas horizontais de sucção é da ordem de 2,5 m/s. A velocidade mínima em linhas verticais de sucção, com fluxo ascendente, é de 5,0 m/s. 16
17 As linhas de fluxo ascendente devem ser verificadas para capacidades mínimas com carga parcial e para a velocidade determinada para essas condições. Se a velocidade em carga mínima descer abaixo dos 5,0 m/s, será necessário usar linha de sucção dupla, de forma a garantir o retorno de óleo ao compressor. 17
18 As linhas de fluxo ascendente devem ser verificadas para capacidades mínimas com carga parcial e para a velocidade determinada para essas condições. Se a velocidade em carga mínima descer abaixo dos 5,0 m/s, será necessário usar linha de sucção dupla, de forma a garantir o retorno de óleo ao compressor. 18
19 Redução da queda de pressão na linha de descarga A queda de pressão nas linhas de descarga aumenta a taxa de compressão e, conseqüentemente, a potência necessária para acionar o compressor. Ao mesmo tempo, a eficiência volumétrica diminui com o aumento da taxa de compressão, o que resulta em redução da capacidade do compressor. 19
20 Redução da queda de pressão na linha de descarga A prática indica que as linhas de descarga de gás podem ser dimensionadas para uma queda de pressão tal que a redução de temperatura de saturação equivalente não seja superior a 1,1 C. As linhas de descarga de gás devem ser também verificadas quanto à velocidade, aplicando-se os mesmos critérios utilizados para o movimento correto do óleo em linhas de sucção, isto é, 5,0 m/s nas linhas verticais de fluxo ascendente e 2,5 m/s nas linhas horizontais. 20
21 Troca do filtro secador É essencial para a eficiência e disponibilidade de um sistema frigorífico que o refrigerante sempre esteja isento de umidade e qualquer outro material estranho. A umidade pode congelar na válvula de expansão, restringindo ou bloqueando completamente o fluxo de refrigerante. Pequenas partículas podem ter o mesmo efeito, além de danificarem partes internas, como as válvulas e o compressor. 21
22 Troca do filtro secador Para evitar tais problemas, devem-se instalar filtros secadores na linha de líquido do sistema, os quais são capazes de reter pequenas partículas e, devido à presença de um material higroscópico (por exemplo: sílica gel), absorvem a umidade. Com o passar do tempo, os filtros secadores saturam e passam a impor uma perda de carga significativa, a qual compromete a eficiência do sistema. 22
23 Troca do filtro secador Assim, assegure-se de que os filtros secadores sejam trocados periodicamente e respeite as recomendações do fabricante. 23
24 REFERÊNCIAS Eletrobrás, Procel, FUPAI Eficiência Energética em Sistemas de Refrigeração Industrial e Comercial Manual Prático