Tanque de Expansão 36 L sanitário sem base Orbitec - Hidrotérmicos | Soluções Eficientes para o Conforto com a Água
Tanque de Expansão 36 L sanitário sem base Orbitec para Pressurizador ou Boiler
Código: HRBTS36V Marca: Orbitec
5x de R$ 175,00
ou R$ 831,25 via Pagamento na entrega
6x de R$ 161,52
7x de R$ 140,44
8x de R$ 124,64
9x de R$ 112,37
10x de R$ 102,57
Tanque de Expansão 36 L sanitário..
Para absorver dilatações térmicas em boiler, protegendo o sistema de aquecimento e a rede de distribuição de água quente contra sobrepressões.
Para controle da pressão em sistema pressurizador de água.
Diafragma de butilo fixo.
Conexão de água em aço inoxidável macho de 1".
Tanque composto por uma liner de polipropileno virgem com um diafragma de butilo fixado à parede interna através de um anel de aço.
Válvula de ar de bronze, vedada com uma tampa com junta tórica enroscada para evitar escapes de ar.
As partes internas são arredondadas para evitar a perfuração do diafragma em condições extremas.
Externamente, acabamento com tinta de poliuretano de cor amendoada sobre uma camada base de epóxi anti-UV.
Antas de instalado, o tanque de expansão deve ser calibrado em conformidade com as condições exigidas pela instalação e manuais dos equipamentos a serem protegidos ou controlados por esse produto (consulte um técnico da Hidro.Eco.br);
Não existe tanque de expansão que dispense a inspeção da pressão de pré-carga em rotinas de manutenção. Recomendamos a inspeção anual.
A eventual ocorrência de descargas de água em válvulas de segurança de sistemas de aquecimento pode ser indicativo da necessidade de calibração da pressão de pré-carga do tanque de expansão. Antes de trocar a válvula de segurança, por suspeita de defeito na mesma, verifique o tanque de expansão.
A instalação deve oferecer meios para desconectar facilmente o tanque de expansão da influência da pressão da rede hidráulica. A pressão de pré-carga de um tanque de expansão deve inspecionada somente com a desconexção do mesmo.
Standard 61 da NSF, CE/PED, WRAS, ACS, ISO 9001 e Gost. *
(*) Não disponíveis. Informadas pelo fornecedor, porém sem links de acesso à documentação.
Compre junto (não incluso)
Componentes para a instalação com recursos de manutenção:
Imediatamente na conexão macho de 1" do tanque, instale uma Luva de Redução 1" x 3/4";
Em seguida, na Luva de Redução, instale um Niple Duplo RR 3/4" em Latão;
No niple instale a União de Auto-corte de Tanque de Expansão de 3/4" (veja a função deste componente na descrição que está na sua página).