VRF: Tipos de conexões de distribuição para alimentação de refrigerante das evaporadoras - WebArCondicionado
VRF: Tipos de conexões de distribuição para alimentação de refrigerante das evaporadoras
9 – Tipos de conexões de distribuição para alimentação de refrigerante das evaporadoras.
9.1 Y-Branch
É utilizada para montagem de varias evaporadoras em série. A seleção é feita pela capacidade total das evaporadoras e a bitola de saída é sempre a mesma bitola da evaporadora. Quando sua instalação é feita na horizontal e a inclinação máxima permitida é de mais ou menos 10 graus.
Nas instalações verticais de face para baixo ou face para cima, a inclinação deve ser mais ou menos 3 graus, no máximo.
Cada fabricante tem uma nomeclatura para especificação para compra do branch. Veja figura ilustrativa de selecionamento e montagem do branch.
O header é sempre instalado na posição horizontal . Depois do header só pode entrar evaporadora ou seja, e usado como uma conexão final. Veja figura ilustrativa de montagem do header.
Um Comentário sobre "VRF: Tipos de conexões de distribuição para alimentação de refrigerante das evaporadoras"
LUIS ANTONIO FERNANDES RODRIGUES diz:
5 de Agosto de 2012 de 23:41
Ola ,gostei muito e tirei muitas duvidas que eu tive apezar de ter feito o curso do VRF da midea ,ja tenho alguns clientes para esse sistema ,e tive algumas contatos com a hitashi e daikin.,ja tenho as ferramentas para VRF so falta comprar uma bomba de 25 CFM,e ja fiz uma cotação de uma semi nova