Manual de instalação e uso. Bomba de calor Heliomaster. Bomba de calor Heliomaster 1 - PDF
Download "Manual de instalação e uso. Bomba de calor Heliomaster. Bomba de calor Heliomaster 1"
Eric Barreiro Graça
1 Manual de instalação e uso Bomba de calor Heliomaster Bomba de calor Heliomaster 1
3 Índice 1. Introdução Instruções de segurança / Recomendações importantes Instalação Localização do equipamento Alimentação hidráulica Alimentação elétrica Como alimentar a bomba de calor Localizar o relé de falta e inversão de fase Especificações técnicas Controlador digital da Heliomaster e termostato do termoacumulador Limpeza e conservação Garantia Prazo Cobertura Observações...14 Bomba de calor Heliomaster 3
4 1. Introdução Bombas de calor são equipamentos mecânicos que através de um ciclo frigorífico têm a propriedade de transmitir o calor de uma fonte geralmente mais fria, para uma fonte mais quente. Estas fontes na maioria das vezes são fluidos naturais como o ar e a água, que sempre contêm grandes quantidades de energia totalmente limpa, independendo da temperatura. É essa energia sustentável, inesgotável e disponível de dia ou de noite, com Sol ou com chuva, que será aproveitada pelas bombas de calor. O ciclo frigorífico para executar seu trabalho, necessita de um compressor que além de comprimir o fluido frigorígeno no estado de vapor, eleva a temperatura e estabelece um diferencial de pressão suficiente para movimentar todo o ciclo. O compressor tipo scroll poderia ser acionado por vários tipos de motores, porém por uma questão de praticidade e baixo consumo, é incorporado um pequeno eletromotor. Observe-se que na Heliomaster o aquecimento principal é mecânico, executado pelo ciclo frigorífico e não pelo eletromotor do compressor. Esta característica a qualifica como um excelente aquecedor com baixíssimo consumo (aproximadamente 1/4 do normal) ou ainda como um dos maiores economizadores de energia. Normalmente esta economia de energia anual supera os 70%, quando comparado a aquecedores elétricos ou outros que consumam combustíveis. Caso o sistema de aquecimento com Heliomaster conte também com a contribuição de coletores solares, a economia de energia anual será superior aos 80%, podendo chegar aos 90% dependendo do número de coletores. A Heliomaster é uma bomba de calor desenvolvida especialmente para retirar o calor do ar e transferir esse calor à água, aquecendo-a lentamente, porém de maneira consistente e sem limite de tempo para operação. Esta característica a qualifica como ideal para sistemas com termoacumulação, ou seja, sistemas que guardam a energia ao longo do tempo e evitam os inconvenientes dos picos de energia dos aquecedores instantâneos ou de passagem. Sendo o aquecimento predial ou industrial para banho e cozinha, onde as demandas de água são para temperaturas seguras e normalizadas de 40 C, a Heliomaster destaca-se mantendo o termoacumulador em sua temperatura um pouco acima da necessidade, algo como 45 C (para maiores informações ver o item 5). Para processos industriais onde haja consumo de água quente acima dos 50 C a Heliomaster mostra-se bastante eficiente como um pré-aquecedor, e ainda como uma grande parcela na economia de energia. 4 Manual de instalação e uso
5 2. Instruções de segurança / Recomendações importantes Este capitulo menciona indicações gerais de segurança para um funcionamento seguro e sem problemas. Leia atentamente as indicações de segurança antes de iniciar a instalação. Este aparelho não se destina ao manuseio por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. O equipamento deve ter proteção por disjuntor exclusivo e específico para cargas indutivas. Não aplique ou utilize produtos químicos como solvente (thinner), gasolina e inseticidas perto do equipamento, pois estes agentes podem causar danos ao gabinete ou provocar acidentes. Não introduza objetos dentro do aparelho através das aberturas de alimentação elétrica e ventilação, pois podem danificar o aparelho e causar ferimentos aos usuários. Use o equipamento somente com a alimentação elétrica especificada pelo modelo. Sempre ligue o fio terra do aparelho, ele é a sua segurança. Não se sente ou apoie objetos pesados no aquecedor. Não obstrua as tomadas de ar ou suas descargas. Devido à condensação da umidade do ar, haverá a formação de água no seu evaporador que migrará para a cuba inferior da máquina. Orifícios de drenagem nessa cuba devem permitir a saída da água para o solo ou uma base de contenção. 3. Instalação 3.1 Localização do equipamento A performance das bombas de calor está diretamente relacionada com o local de instalação. Para escolher este local, observe as dimensões dos aparelhos e algumas características importantes: A. Local protegido do público em geral, porém de fácil acesso a instaladores, técnicos e pessoas autorizadas. Bomba de calor Heliomaster 5
6 B. Local onde o ruído e o fluxo de ar do equipamento não venham incomodar os usuários. C. As bombas de calor deverão estar o mais próximo possível dos termoacumuladores para evitar perdas térmicas. D. As bombas de calor devem ser colocadas em uma base plana e nivelada, que permita o escoamento da água da chuva ou da água condensada de seu evaporador interno. E. Evite instalar os equipamentos embaixo de árvores para que folhas e gravetos não venham prejudicar ou desbalancear os ventiladores ou entupir os drenos. F. Os locais de instalação poderão ser abertos (ao tempo) ou locais cobertos, porém devidamente ventilados e com área livre acima do ventilador (mín. 2 m). G. Os ventiladores não foram projetados para descargas através de dutos. (Em caso de dúvidas consulte nossa Engenharia de Aplicação). H. Observar as distâncias mínimas indicadas abaixo. 50 cm mínimo 2 m Figura 1 - Distâncias mínimas ao redor da máquina 2 m 50 cm mínimo 1 m mínimo Figura 2 - Distância mínima entre bombas de calor 6 Manual de instalação e uso
7 3.2 Alimentação hidráulica A instalação hidráulica deve ser executada por profissionais capacitados, utilizando tubos e conexões de boa qualidade e apropriados às pressões e temperaturas do sistema. Os diâmetros das tubulações devem respeitar os conceitos de velocidade e perda de carga hidráulica. Veja orientações e sugestões abaixo. A. Caso haja apenas uma bomba de calor sugere-se a ligação do circuito primário conforme este esquema. Consumo Reservatório térmico Entrada de água Válvula de retenção Bomba de calor Registro Sifão Fluxo Fluxo Chave de Fluxo Bomba de circulação União Circuito primário com uma bomba de calor com tubulação de 1 ½ no mínimo (7,5 m 3 /h). Figura 3 Esquema representativo para uma bomba de calor Bomba de calor Heliomaster 7
8 B. Para mais de uma bomba de calor no circuito primário, elas devem ser instaladas em paralelo. Consumo Entrada de água Reservatório térmico Válvula de retenção Bomba de calor Bomba de calor Bomba de calor Sifão Fluxo Chave de fluxo Bomba de circulação Registro Fluxo União Para duas bombas de calor, o circuito primário deve ser com tubulação de 2 no mínimo (15 m³/h). Para três bombas de calor, o circuito primário deve ser com tubulação de 2 ½ no mínimo (22,5 m³/h). Para quatro bombas de calor, o circuito primário deve ser com tubulação de 2 ½ no mínimo (30 m³/h). Para cinco bombas de calor, o circuito primário deve ser com tubulação de 3 no mínimo (37,5 m³/h). Figura 4 - Esquema representativo para circuito primário com bombas de calor em paralelo Observações: Considerar sempre o balanceamento hidráulico como mostrado na figura 4. Para mais de 4 ou 5 bombas de calor sugere-se dividir em dois ou mais circuitos primários, cada um com sua própria bomba de circulação (mantendo as bombas de calor em paralelo). Na maioria das aplicações é necessária uma chave de fluxo por bomba de calor. Estas chaves de fluxo poderão ser adquiridas juntamente com as bombas de calor como acessório. 8 Manual de instalação e uso
9 3.3 Alimentação elétrica Caixa elétrica interna Régua de bornes interna A exemplo da instalação hidráulica, a instalação elétrica deve ser executada por um profissional capacitado, utilizando cabos e disjuntores de boa qualidade e nas bitolas corretas para cada carga. Eletroduto interno Cuba inferior Figura 5 Posição da caixa elétrica Como alimentar a bomba de calor Eletrodutos e cabos de alimentação Figura 6 Alimentação da bomba de calor Obs.: Cada máquina deverá ter seus cabos de alimentação e disjuntores próprios (ver no item 4). Bomba de calor Heliomaster 9
10 Com o disjuntor da máquina desligado, conectar os cabos conforme as figuras abaixo, de acordo com a tensão da máquina Localizar o relé de falta e inversão de fase Ver figura abaixo, para localizar o relé de falta e inversão de fase, que está no interior da máquina. 380 V trifásica Neutro Fases R-S-T Terra Led Caixa elétrica 220 V trifásica Fases R-S-T Figura 8 Indicador LED no relé de falta e inversão de fase Terra Caixa elétrica Figura 7 Ligação dos terminais Os cabos devem ser conduzidos por um eletroduto rígido ou flexível com o mesmo diâmetro, isso garante a vedação da caixa elétrica, impedindo a entrada de água. Após conectar os cabos, religue o disjuntor e observe se o LED do relé de falta e inversão de fase está aceso, se estiver, a máquina está ligada corretamente. No caso do LED estar apagado, desligue o disjuntor da máquina e inverta as fases, repita a operação até que o LED fique aceso. 10 Manual de instalação e uso
11 4. Especificações técnicas Modelo HM125-T HM125-H Capacidade térmica nominal* Potência elétrica nominal* kcal/h 20,93 kw 4,61 kw Coeficiente de performance (COP)* 4,54 Conexões hidráulicas 1 ½ Distância entre centros das conexões 243 mm Vazão recomendada* Perda de carga na vazão recomendada* Pressão máxima de trabalho (hidráulico) 7,5 m³/h 14 mca 4 kgf/cm² Alimentação elétrica 220 V-3F-60Hz 380 V-3F-60Hz Corrente nominal* 14,3 A 8,3 A Disjuntor 30 A (tripolar) 20 A (tripolar) Cabos de alimentação e (distâncias) Largura (L) Profundidade (P) Altura (H) Peso líquido 4 x 4 mm² (até 15 metros) 820 mm 907 mm 870 mm 135 kg 5 x 2,5 mm² (até 25 metros) Gabinete Não oxidável e antivibração Termoformatado em ABS de alto impacto (plástico de engenharia) * Condições calorimétricas Temperatura ambiente (TBS) C Umidade relativa do ar (UR) % Temperatura objetivo de termoacumulação da água C Vazão de água... 7,5 m³/h H L P Bomba de calor Heliomaster 11
12 5. Controlador digital da Heliomaster e termostato do termoacumulador Os Controladores digitais da Heliomaster são regulados em fábrica tendo seu parâmetro principal, o SP (set-point) ou temperatura desejada, mantido em 50 C. Este valor poderá ser facilmente alterado, porém recomenda-se mantê-lo, tanto por segurança como para não interferir no termostato do termoacumulador. O termostato do reservatório térmico ou outros termoacumuladores é que irão acionar a bomba de circulação e limitar a temperatura da água quente armazenada. Este termostato do termoacumulador deverá sempre ser mantido em temperaturas inferiores a 50 C, sendo 45 C a temperatura ideal para se atender à demanda de água quente na maioria das aplicações. Nesta temperatura haverá o melhor rendimento na bomba de calor e se evitará perdas de calor desnecessárias no armazenamento, circulação e distribuição de água quente. Lembramos que a temperatura de higienização onde a água tenha contato humano como banhos, lavatórios e pias é de 39 a 40 C conforme normas nacionais e internacionais. Para uma eventual alteração do limite de temperatura da Heliomaster, siga o procedimento seguinte: 1. No controlador de temperatura, pressione a tecla AJUSTE até aparecer SP no mostrador; 2. Solte a tecla e observe a temperatura atualmente programada; 3. Pressione a tecla AJUSTE até encontrar a temperatura desejada (recomendação 50 C); 4. Solte e aguarde 4 segundos para que o novo programa seja gravado. Resumo: O controlador digital da Heliomaster mede e controla a temperatura da água interna do equipamento e funciona também como termostato de segurança. Um termostato no termoacumulador irá controlar a temperatura do reservatório térmico (menor que 50 C) e determinar o funcionamento da bomba de circulação. A circulação de água acionará um fluxostato que mandará um sinal para a Heliomaster permitindo o aquecimento. 12 Manual de instalação e uso
13 6. Limpeza e conservação Antes de efetuar a limpeza, desligue o disjuntor; A bomba de calor deve permanecer limpa; Não aplique álcool ou solventes na bomba de calor. Utilize água e sabão neutro; Lave o evaporador (radiador) com um jato de água perpendicular e de baixa pressão, para não danificar as aletas; Reaperte as conexões elétricas e aplique um desengripante para evitar corrosão; Verifique se os drenos na base da bomba de calor estão livres; Em regiões litorâneas a limpeza deve ser intensificada para evitar corrosão. 7. Garantia 7.1 Prazo A Bosch Termotecnologia Ltda. garante os produtos por ela fabricados e comercializados, contra todo e qualquer eventual defeito de fabricação, durante os períodos abaixo descritos: Produto Bombas de calor Vidros, resistências, termostatos, bombas de circulação, controladores diferenciais, tubos, conexões, acessórios e serviços Período de garantia total 12 meses (3 meses de garantia legal + 09 meses de garantia contratada) 3 meses (garantia legal) Os prazos serão contados a partir da data existente na nota fiscal de venda do produto. Caso o consumidor não mais a possua, os prazos serão contados a partir da data de fabricação do produto. Os períodos de garantia totais acima mencionados já incluem o período de garantia legal. Bomba de calor Heliomaster 13
14 7.2 Cobertura Durante os 3 (três) primeiros meses após a entrega do produto, a garantia em vigor segue os termos da LEI n 8078 de 11 de setembro de Garantia Legal de adequação do produto aos fins a que se destina, cobrindo as peças necessárias bem como a mão de obra especializada para sua substituição, o transporte do produto para análise na fábrica ou em posto autorizado e o deslocamento de um técnico até o local da instalação do produto*. Decorrido o prazo da garantia legal, entra em vigor a Garantia Contratual**, que cobre todas as peças necessárias bem como a mão de obra especializada para sua substituição. Os custos com transporte do produto para análise na fábrica ou em posto autorizado e com o deslocamento de um técnico até o local da instalação do produto serão cobertos somente se o mesmo tiver sido instalado por uma empresa autorizada. A garantia da instalação é de responsabilidade da empresa instaladora contratada pelo cliente, e tem prazo de 90 dias, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (lei 8078/90). 7.3 Observações Esta garantia não é válida nos seguintes casos: Avarias provocadas no transporte; Conserto ou ajuste do produto por profissional não autorizado pela Heliotek; Utilização do produto em desacordo com as instruções deste manual de instrução e instalação; Mau uso ou negligência quanto às condições mínimas de conservação e limpeza; Manuseio inadequado; Impacto de objetos estranhos; Exposição do produto a agentes que possam acelerar seu desgaste; Instalação elétrica em desacordo com as normas locais (bitola dos cabos, sistema de proteção, etc); Raios ou descargas elétricas; Vendavais, enchentes, chuvas de granizo, terremotos ou outras intempéries. Rede Autorizada Heliotek Para encontrar um Serviço Autorizado mais próximo, entre em contato com a Central de Relacionamento Heliotek pelo telefone ou acesse o site *Desde que a instalação esteja dentro da área de cobertura da Heliotek. **Oferecida somente se o sistema for instalado por uma Autorizada Heliotek. 14 Manual de instalação e uso
16 Heliotek Aquecedores Solares e de Piscina Fabricante: Bosch Termotecnologia Ltda. Rua São Paulo, Alphaville Empresarial Barueri/SP - CEP Central de Relacionamento: