PROPlus Basic / CAMCtrl Basic - PDF
PROPlus Basic / CAMCtrl Basic
Download "PROPlus Basic / CAMCtrl Basic"
Kátia Martini Rico
1 1564H506 Ed.04 P PROPlus Basic / CAMCtrl Basic Manual de utilizador AKO AKO AKO AKO AKO-15627
2 Índice 1.- Apresentação Versões e referências Manutenção Precauções Instalação Ligações Opções de ligação de pressóstatos Recomendações Conectividade Descrição Acesso rápido a funções Mensagens no visor Assistente Configuração básica Funcionamento Controlo del compressor Controlo do degelo Controlo dos ventiladores Controlo das luzes Función de recogida de gas (pump down) Alarmes Alarme de homem fechado Código de acesso Transferência de parâmetros Outras funções Versão de programa Configuração avançada Parâmetros Especificações técnicas...29 Página A AKO Electromecànica agradece-lhe e felicita-o por ter adquirido o nosso produto, em cujo desenvolvimento e fabrico foram utilizadas as tecnologias mais inovadoras, assim como processos de produção e controlo de qualidade rigorosos. As diversas certificações de qualidade obtidas atestam o nosso compromisso em obter a satisfação dos clientes e o esforço contínuo em melhorar todos os dias. Trata-se de um produto de elevada prestação e tecnologicamente avançado. O seu funcionamento, bem como a prestação final alcançada, dependerão de uma planificação, instalação, configuração e colocação em funcionamento correctas. Leia atentamente o presente manual antes de proceder à instalação do produto e respeite sempre as indicações do mesmo. Apenas o pessoal qualificado pode instalar ou realizar assistência técnica ao produto. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado nas aplicações descritas no respectivo manual. A AKO Electromecànica não garante o seu funcionamento em qualquer utilização não prevista no referido documento, assim como não se responsabilizará, em nenhum caso, por quaisquer danos decorrentes da utilização, configuração, instalação ou colocação em funcionamento incorrectas. O instalador e o cliente são responsáveis por cumprir e fazer cumprir as normas aplicáveis às instalações de destino dos nossos produtos. A AKO Electromecànica não se responsabilizará pelos danos decorrentes do incumprimento das mesmas. Siga rigorosamente as indicações descritas neste manual. De modo a estender ao máximo a vida útil dos nossos equipamentos, deve cumprir as seguintes observações: Proteja os equipamentos electrónicos de poeiras, sujidade, água, chuva, humidade, temperaturas elevadas, agentes químicos e substâncias corrosivas de qualquer tipo. Não submeta os equipamentos a golpes ou vibrações nem tente manipulá-los de forma diferente à que está indicada no manual. Nunca ultrapasse as especificações e limitações indicadas no manual. Respeite sempre as condições ambientais de trabalho e armazenagem indicadas. Durante a instalação e a respectiva conclusão evite deixar cabos soltos, partidos desprotegidos ou em más condições; isto pode originar um risco para o equipamento e para os respectivos utilizadores. A AKO Electromecànica reserva-se o direito de realizar modificações não metrológicas na documentação e no produto sem aviso prévio 2
3 1.- Apresentação O PROPlus / CAMCtrl é a solução eletrónica completa para gerir câmaras frigoríficas, tanto positivas como negativas, em combinação com: ŸUnidades condensadoras standard; ŸGrupos de condensação carroçados; ŸOu como quadro de serviços em sistemas descentralizados. Dispõe de proteção magnetotérmica geral até 16A (em função do modelo), elevado grau de proteção IP65 para instalação em ambientes húmidos, 2 entradas digitais e facilidade de instalação graças ao assistente de configuração Versões e referências MODELOS DESCRIÇÃO ALIMENTAÇÃO UD. COND. 230 V/I VENT. EVAP. 230 V/I DEGELO 230 V/I 400 V/III PROTEÇÃO MAGNETOTÉRMICA COM. MODBUS ALARME H. F. AKO NO CAMCtrl Basic No AKO V ±10% SI 11 A W - AKO Hz ±5 Hz NO PROPlus Basic 1F 3 A 16 A SI AKO SI 400 V ±10% AKO PROPlus Basic 3F 9 A W 16 A ( Alimentação ) NO 50 Hz ±5 Hz 10 A / III (Degelo)) Manutenção Limpar a superfície do equipamento com um pano macio, água e sabão. Não utilizar detergentes abrasivos, gasolina, álcool ou solventes Precauções -Utilizar o equipamento violando as instruções do fabricante pode alterar os requisitos de segurança do aparelho. Para o funcionamento correto do mesmo, só devem ser utilizadas sondas fornecidas pela AKO. 2 Entre -40 ºC e +20 ºC, se se prolongar a sonda NTC até 1000 m com um cabo de no mínimo 0,5 mm, o desvio máximo será de 0,25 ºC (cabo para prolongamento de sondas ref. AKO-15586). -Para o funcionamento correto do aparelho, só devem utilizar-se sondas de tipo NTC fornecidas pela AKO. -Deve ser instalado num local protegido das vibrações, da água e dos gases corrosivos, onde a temperatura ambiente não ultrapasse o valor indicado nos dados técnicos. -Para que a leitura seja correta, a sonda deve localizar-se num local sem influências térmicas alheias à temperatura que se deseja medir ou controlar. -Desligar sempre a alimentação para efetuar as ligações. O circuito de alimentação deve estar equipado com um interruptor geral e proteção diferencial exterior ao quadro (de acordo com 2 2 R.E.B.T.). O cabo de alimentação 2 2 será do tipo H05VV-F 2x2,5 mm ou H05V-K 2x2,5 mm. 2 -Os cabos de saída dos relés ou contactores devem ter uma secção de 2.5 mm, devem admitir temperaturas de trabalho iguais ou superiores a 70 ºC e devem ser instalados de forma a minimizar a sua flexão. -A longitude dos cabos de sonda e das entradas digitais não deve superar os 30 metros. -O grau de proteção IP65 é válido apenas com a tampa protetora fechada. -O grau de proteção IP65 é válido apenas no caso da entrada dos cabos no equipamento ser efetuada mediante tubagem para cabos elétricos + bucim com proteção IP65 ou superior. A dimensão dos bucins deve ser a adequada para o diâmetro da tubagem utilizada. IMPORTANTE: ŸOs relés AUXILIARES são programáveis; o seu funcionamento depende da configuração (Ver pág. 27). ŸA função das entradas digitais depende da configuração (ver pág. 27). ŸAs intensidades e potências indicadas sãs as máximas de trabalho admissíveis. 3
4 2.- Instalação Montagem do quadro A F (fig. 1) B C D E M I G -Retirar a tampa das ligações (D). -Separar a parte frontal (B) da caixa (A). -Escolher a entrada de cabos mais adequada à instalação (fig. 2). H -Efetuar as furações para os prensa-estopas orientando-se pelas marcações pré-estampadas. -Efetuar as 3 furações na parede segundo os orifícios de fixação da caixa (E). -Fixar a caixa à parede inserindo e apertando os 3 parafusos + bloco (F). -Inserir os cabos através dos prensa-estopas. Apenas AKO Ligar as resistências de degelo à saída do contactor K1 (terminais L1 a L4). Em seguida, ligar os cabos de alimentação trifásica ao magnetotérmico F1 e fazer as pontes indicadas no esquema de ligação. -Colocar as bridas de acordo com a figura 5 (página seguinte) e ligar o cabo de alimentação (I) à entrada do equipamento. Apenas AKO / AKO Ligar o cano de alimentação ao disjuntor FM conforme se indica nos esquemas de ligação e colocar as bridas de acordo com a figura 4 (página seguinte). Ligar o cabo de alimentação (I) à entrada do equipamento. Apenas AKO / AKO Ligar a alimentação (230 Vac) à entrada do equipamento através do terminal extraível, conforme indicado nos esquemas de ligação. TODOS -Montar a parte frontal da caixa (B), tendo o cuidado de não entalar os cabos. -Inserir e apertar os dois parafusos da parte frontal (G). Apenas AKO Ligar os cabos da bobina do contactor K1 (cabos vermelhos) aos terminais 17 e 18. TODOS -Ligar os restantes cabos de acordo com o esquema do ponto 4 e colocar as bridas de acordo com a figura 3 (página seguinte). -Unir todas as ligações à terra no terminal fornecido. -Fechar a tampa de ligações (D), inserir e apertar os parafusos de fixação (H). 4
5 Fig. 2 Zona de passagem para a orientação dos cabos (conforme modelo). Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 FM FM F1 L1 L2 L3 L4 A1 K1 T1 T2 T3 T4 A2 140 Entrada de alimentação 140 5
6 Montagem do botão O botão deve ser instalado no interior da câmara, num lugar visível e a uma altura não superior a 125 cm do solo. AKO Fixe o botão na parede através dos orifícios destinados para esse fim (A), ligue-o ao equipamento seguindo o esquema de ligação e feche a tampa com os parafusos incluídos (B). Está incluído um bucim para cabos de entre 6 a 12 mm Ø Instalação recomendada O cabo deve sair do botão em direção descendente, fazendo uma curva de 180 º (tal como mostra a imagem) para evitar que a entrada dos cabos entre em contacto com água. B B A A 180º 3.- Ligações Botão de homem fechado em câmara (Apenas AKO / AKO-15646) AKO AKO P1 P2 P BOTÃO Máx. 100 m Cabo não incluído +12Vcc GND Ponte necessária 6
7 Quadro de controlo AKO / AKO * I max. < 15 A S1 S2 GND DI1 DI2 GND Tr Tr MODBUS RS-485 NC NO AUX. C RELÉ AUXILIAR 2 2 (2) A 230 V~ * AUX. RELÉ AUXILIAR 1 2 (2) A 230 V~ * RESISTÊNCIA DEGELO 2500 W 230 V~* RESISTÊNCIA DE CÁRTER 150 W 230 V~ * ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO 230 V ±10% 50 Hz ±5 Hz VENTILADOR 3 (3) A 230 V~ * UNIDADE CONDENSADORA 11 (11) A 230 V~ * UNIR TODAS AS TOMADAS DE TERRA EXTERNAMENTE AKO / AKO * I max. < 15 A S1 S2 GND DI1 DI2 GND Tr Tr MODBUS RS-485 NC NO AUX. C RELÉ AUXILIAR 2 2 (2) A 230 V~ * AUX. RELÉ AUXILIAR 1 2 (2) A 230 V~ * RESISTÊNCIA DEGELO 2500 W 230 V~* RESISTÊNCIA DE CÁRTER 150 W 230 V~ * FM C-16 JUNTAR TODAS AS LIGAÇÕES À TERRA NESTE TERMINAL VENTILADOR 3 (3) A 230 V~ * UNIDADE CONDENSADORA 11 (11) A 230 V~ * ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO 230 V ±10% 50 Hz ±5 Hz PE 7
8 AKO * I max. < 15 A S1 S2 GND DI1 DI2 GND Tr Tr MODBUS RS-485 NC NO C AUX. RELÉ AUXILIAR 2 2 (2) A 230 V~ * AUX. RELÉ AUXILIAR 1 2 (2) A 230 V~ * RESISTÊNCIA DE CÁRTER 150 W 230 V~ * FM F1 K1 L1 L2 L3 L4 A1 VENTILADOR 3 (3) A 230 V~ * UNIDADE CONDENSADORA 9 (9) A 230 V~ * T1 T2 T3 T4 A2 C-16 C-10 N R S T PE ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO 400 V ±10% 50 Hz ±5 Hz N U V W RESISTÊNCIA DEGELO 5500 W 400 V~ / III* JUNTAR TODAS AS LIGAÇÕES À TERRA NESTE TERMINAL PE ATENÇÃO: Desligar a alimentação do equipamento antes de o operar, diversas zonas podem ter tensão. IMPORTANTE: ŸAs intensidades e potências indicadas são as máximas de trabalho admissíveis. ŸA função dos relés auxiliares 1 e 2 é configurável (ver pág. 27). ŸA função das entradas digitais depende da configuração (ver pág. 27). 8
9 3.1.- Opções de ligação de pressóstatos Pressóstato Alta-Baixa combinado Configuración Configuração da entrada digital 1: P10=6 Polaridade da entrada digital 1: P12=0 Configuração da entrada digital 2: P11=3 Polaridade da entrada digital 2: P13=0 Configuração do relé auxiliar 1: P6=2 LP HP Pressóstato de Baixa e Alta independentes Configuración Configuração da entrada digital 1: P10=6 Polaridade da entrada digital 1: P12=0 Configuração da entrada digital 2: P11=3 Polaridade da entrada digital 2: P13=0 Configuração do relé auxiliar 1: P6=2 HP LP ALTA BAJA Pressóstato de Alta-Baixa de 3 terminais Configuración Configuração da entrada digital 1: P10=6 Polaridade da entrada digital 1: P12=1 Configuração do relé auxiliar 1: P6=2 LP HP Equivalencia de presostatos ALTA / BAIXA A C B DANFOS / PENN ALCO RANCO 9
10 4.- Recomendações Antes de realizar qualquer manipulação no interior do quadro elétrico, desligar a tensão. Toda a cablagem deve obedecer às normas em vigor e ser realizada por pessoal autorizado. Realizar apenas as ligações previstas nos esquemas elétricos. Utilizar o quadro elétrico violando as instruções do fabricante pode alterar os requisitos de segurança do aparelho. A extração de qualquer parte fixa requer a utilização de uma ferramenta. Instalação do quadro: Deve deixar-se um espaço de segurança limpo e sem obstáculos à volta do quadro. Não submeter a impactos mecânicos nem realizar movimentos bruscos no quadro. Realizar as ligações segundo o manual de instalação. As sondas e os seus cabos NUNCA devem ser instalados num sistema de condução junto dos cabos de potência, controlo ou alimentação. Os terminais de terra que contêm os quadros estão instalados para garantir a continuidade da terra; contudo, a ligação à terra não é realizada pelo terminal e deve ser efetuada fora do quadro. Os regimes de neutro são do tipo TT. Não é possível utilizar o esquema IT. Os interruptores magnetotérmicos (interruptores protetores) são do tipo fase/s + neutro, curva C, assegurando o seccionamento e a proteção contra sobreintensidades. Fechar o quadro quando não se está a trabalhar nele. Ligação de proteção diferencial exterior ao quadro elétrico segundo a regulação eletrotécnica de baixa tensão. Os quadros cumprem a norma europeia EN Terminais para condutores externos de cobre. Verificações antes da colocação em funcionamento do quadro: As tensões e frequências da alimentação são as que constam da secção «Especificações técnicas». Verificar a não existência de peças soltas ou corpos estranhos sobre ligações ou aparelhagem. Verificar a não existência de pó e humidade no interior do quadro. Verificar a fixação correta da aparelhagem e componentes. Verificar o aperto correto dos parafusos e ligações de potência. Verificar a ligação correta dos condutores de potência. Verificar o isolamento correto das linhas exteriores e se não realizam esforço mecânico sobre as ligações interiores do quadro. Antes de colocar a instalação em funcionamento, deve aquecer-se previamente o cárter do compressor. Verificações durante a colocação em funcionamento do quadro: Verificar que não se produzem arcos elétricos. Verificar se os relés ou contactores não produzem solavancos. Verificar que não se produzem sobreaquecimentos em cabos, controladores e no resto da aparelhagem. Verificações depois das primeiras 24 horas de funcionamento: Verificar que não se produzem sobreaquecimentos. Reapertar parafusos e ligações de potência. Manutenção preventiva periódica: O quadro deverá permanecer sempre fechado com o seu fecho. Reapertar anualmente as ligações de potência. Verificar anualmente o desgaste da aparelhagem. Limpar a superfície exterior do quadro com um pano suave, água e sabão. Não utilizar detergentes abrasivos, gasolina, álcool ou solventes. Dados técnicos: Temperatura ambiente de trabalho: -5 ºC a + 40 ºC Tensão atribuída de isolamento Ui = 440 V~ Quadros elétricos com grau de proteção: IP 65 Ambiente CEM B Terminais para condutores de cobre Resistência a curto-circuitos Icc = 6 ka / 4,5 ka Tensão atribuída de impulso (Vimp) 2,5 kv Tensão isolamento cabos: Manobra: 500 V (sem halógenos) Potência: 750 V (sem halógenos) 10
11 ºC ºF SET? ESC 5.- Conectividade O equipamento dispõe de porta para ligação de dados RS485 (MODBUS), que lhe permite ser gerido através de um PC. É possível ligar até 127 equipamentos a um PC com AKONet (AKO-5010) ou ao servidor web AKO Cada um destes equipamentos deve ter uma direção MODBUS diferente, que se define mediante o parâmetro P5 do menu CnF. Mediante o software AKONet, é possível visualizar e obter os dados de qualquer equipamento ligado, bem como configurar os seus parâmetros. AKONet: Software de gestão para equipamentos AKO com comunicação RS485 (MODBUS). Em caso de instalação num servidor, pode aceder-se ao software a partir de qualquer PC da rede ou mesmo da Internet (o servidor deverá ter ligação à Internet e IP fixo). AKO-5011: Servidor web que inclui o software AKONet. Realiza as mesmas funções que o PC, com a vantagem de ter um servidor dedicado à comunicação com os equipamentos. Conversor AKO PC com AKONet (AKO-5010) ó LAN RS Tr+ Tr- Servidor web AKO-5011 A- PROPlus / CAMCtrl CAMRegis AKO-157xx CAMAlarm AKO-52063/52064 PROPlus 3PH AKO-156xx B+ Repetidor AKO-80024* Tr- Tr+ Gnd Tr- Tr+ Gnd A- B+ GND A- B+ A- B+ GND Tr- Tr+ Gnd Tr- Tr+ GND Tr- Tr+ GND Tr- Tr+ Gnd Tr- Tr+ Gnd Conversor AKO-14917** AKO-146xx Controlador AKO-DARWIN com comunicação integrada Tr- Tr+ Gnd Vermelho AKO Preto Cinz. AKODUO *Em caso de ligação de mais de 31 equipamentos, utilizar um repetidor AKO
12 6.- Descrição Modo stand-by ativo Alteração do Set Point ativo (Ver pág. 15) Temperatura Botão Apenas AKO / AKO Ciclo contínuo ativo Luz câmara ativa Alarme ativo Degelo em curso Ventiladores ativos Compressor ativo* Compressor ou solenóide ativo** Apenas AKO Ecrã Navegador Tecla de saída Tecla de luz Tampa protetora Disjuntor (Apenas AKO-15645/ 15646) Protetor térmico degelo Protetor térmico de manobra * Se a Pump Down estiver ativa, indica o funcionamento do compressor. ** Se a Pump Down estiver ativa, indica a abertura do solenóide; caso contrário, indica compressor em funcionamento Acesso rápido a funções SET Carregando durante 5 segundos, ativa ou desativa o degelo. SET Carregando durante 5 segundos, permite alterar a temperatura do PONTO DE AJUSTE (Set Point). SET Se, por omissão, for exibida a sonda 1, ao pressionar será exibido o valor da sonda 2 e viceversa. (ver parâmetro P8) SET Carregando durante 5 segundos, ativa ou desativa o CICLO CONTÍNUO. SET Premindo durante 5 segundos, acede ao menu rápido de configuração. SET Premindo durante 10 segundos, acede ao menu avançado de configuração. ESC Silencia os alarmes (continuam a ser sinalizados no ecrã).*** Carregando durante 5 segundos, ativa ou desativa o modo Stand-By. O display exibe o símbolo m neste modo. Carregando durante 5 segundos, ativa ou desativa a luz da câmara (se for P6 ou P62=1). Esta função permanece ativa mesmo com o equipamento em modo m. *** O alarme de homem fechado (botão AKO ) não pode ser silenciado. 12
13 6.2- Mensagens no visor Intermitente com 0: Pedido do código de acesso (password). É necessário introduzir o código de acesso configurado em L5 para executar a função solicitada (Págs. 22). Ver também o parâmetro P2 (Pág. 27) Sonda 1 ou 2 avariada. (Circuito aberto, cruzado ou temperatura fora dos limites da sonda NTC: - 50 a 99 C). (Ativa relé de alarme e alarme sonoro) * Indica que está a ser efectuado um degelo. Após terminado o processo de descongelação, a mensagem continuará a aparecer por tempo indefinido no parâmetro d3. (ver capítulo 9.2). Intermitente com temperatura: Alarme de temperatura máxima na sonda de controlo. Alcançou-se o valor de temperatura programado em A1 (Págs. 15). (Ativa relé de alarme e alarme sonoro) * Intermitente com temperatura: Alarme de temperatura mínima na sonda de controlo. Alcançou-se o valor de temperatura programado em A2 (Págs. 15). (Ativa relé de alarme e alarme sonoro) * Intermitente com temperatura: Alarme externo activado (por entrada digital) (Págs. 21). (Ativa relé de alarme e alarme sonoro) * Intermitente com temperatura: Alarme externo grave activado (por entrada digital) (Pág. 21). (Ativa relé de alarme e alarme sonoro) * Intermitente com temperatura: Alarme de degelo concluído pelo tempo. É mostrado quando um degelo termina depois de decorrido o tempo máximo definido no parâmetro d1. (Pág. 21) (Só é exibida a mensagem no ecrã) Intermitente com temperatura: Alarme de porta aberta. É mostrado se a porta permanecer aberta por um tempo superior ao indicado no parâmetro A12 (Págs. 21). (Ativa relé de alarme e alarme sonoro) * Intermitente com temperatura: Erro de funcionamento da Pump Down (paragem) (Pág. 20). (Só é exibida a mensagem no ecrã) Intermitente com temperatura: Erro de funcionamento da Pump Down (arranque) (Pág. 20). (Só é exibida a mensagem no ecrã) Intermitente: Alarme de homem fechado em câmara. (Pág. 22) (Ativa relé de alarme e alarme sonoro) * * É necessário configurar o relé auxiliar 2 como relé de alarme (P62=2) 13
14 7.- Assistente Os equipamentos PROPlus Basic e CAMCtrl Basic dispõem de um assistente de programação que configura o equipamento segundo o tipo de controlo selecionado. As diferentes opções são exibidas na tabela; o resto dos parâmetros fica configurado segundo a coluna «Def» da tabela de parâmetros (Ver secção 10.1). Este assistente só é iniciado na primeira vez que o equipamento recebe alimentação, exibindo o texto P3 no ecrã. Para tornar a iniciar o assistente conforme a configuração inicial, deve ser reiniciado o controlador (ligando e desligando a alimentação elétrica) e antes que decorram 8 segundos, pressionar a seguinte sucessão de teclas pela ordem indicada: N, Q y SET. PARÂMETROS POR DEFEITO SEGUNDO TIPO DE CONTROLE(P3) P3=1: Quadro de serviço P3=2: Pump down ativa P6: Configuração relé AUX 1 1: Luz 2: Pump down P62: Configuração relé AUX 2 2: Alarme 1: Luz P10: Configuração entrada digital 1 0: Desativada 6: Pressóstato de baixa p. P12: Polaridade entrada digital 1 0: Activa ao fechar o contacto 1: Activa ao abrir o contacto ADVERTÊNCIA: os parâmetros por defeito segundo o tipo de aplicação foram definidos para as aplicações mais comuns; verifique se estes parâmetros se ajustam à sua instalação. 14
15 8.- Configuração básica O menu de configuração básica permite configurar o equipamento para as aplicações mais comuns. Para aceder ao mesmo, premir a tecla SET durante 5 segundos. Se o código de acesso estiver ativado, é solicitado um código de 2 dígitos (ver pág. 22), se o código introduzido não estiver correto, o equipamento não entra em programação. É necessária uma configuração mais específica; utilizar o menu de configuração avançada (ver pág. 24) Passados 20 segundos sem tocar em nenhuma tecla, o equipamento retorna ao nível anterior sem guardar alterações ou sairá da programação. Función de las teclas en programación SET Passa ao parâmetro seguinte ou aumenta o valor do parâmetro. SET Passa ao parâmetro anterior ou diminui o valor do parâmetro. SET Acede ao parâmetro selecionado ou aceita o valor. ESC Permite sair de um parâmetro sem guardar as alterações, voltar ao menu anterior ou sair de programação. SP: Punto de ajuste Define a temperatura a que deve estar o interior da câmara (ver página 16): ŸMínimo: 50.0 * ŸMáximo: 99 * *(Depende do bloqueio inferior/superior do ponto de ajuste.) d0: Frequência do degelo Tempo que deve transcorrer entre cada início de degelo (ver pág. 18) d1: Duração máxima do degelo O degelo terminará transcorrido este tempo desde o seu início. d7: Tipo de degelo Define o tipo de degelo a realizar. 0=Resistências; 1=inversão de ciclo; 2=ventilador / ar / paragem do compressor. F3: Estado dos ventiladores durante o degelo Define o estado dos ventiladores durante o degelo. A1: Alarme de máximo na sonda 1 Define a que temperatura o alarme de máxima será ativado. Só afeta a sonda 1. ŸMínimo: 50.0 * ŸMáximo: 99 * *(Depende del bloqueo inferior/superior del punto de ajuste). A2: Alarme de mínimo na sonda 1 Define a que temperatura o alarme de mínima será ativado. Só afeta a sonda 1. ŸMínimo: 50.0 * ŸMáximo: 99 * *(Depende del bloqueo inferior/superior del punto de ajuste). 0=Parados; 1=Em funcionamento 15
16 9.- Funcionamento Controlo del compressor sonda a de produto. 1 atinge o valor do FUNCIONAMENTO NORMAL ON Quando a temperatura em sonda 1 atinge o valor do COMP. ponto de ajuste (SP) mais o diferencial da sonda OFF (C1), o compressor é ativado e faz com que a y o exibe diferencial o ícone da SP SP+Dif. % sonda temperatura enquanto desça. Uma vez alcançado o valor do ºC ponto de ajuste (SP), o compressor para. vado e faz com que a ez alcançado o valor do pressor para. MODO DE CICLO CONTÍNUO Utilizar esta função para arrefecer as câmaras antes da carga de produto. É ativada premindo a tecla O durante 5 segundos, o display exibe o ícone % enquanto este modo estiver ativo. Ao activar este modo, o compressor funcionará até ON que a temperatura na sonda 1 alcance o valor do ponto de ajuste e a variação indicada no parâmetro C10. COMP. OFF De seguida, o equipamento voltará ao funcionamento normal. C9 SP SP+C1 No caso de não ser possível alcançar este ponto, o equipamento voltará ao móvel ºC frigorífico. funcionamento Se normal, a após referida ter decorrido o tempo variação configurado no C9 ou premindo novamente a tecla O durante 5 for pos segundos. produto. be o ícone FUNÇÃO «ALTERAÇÃO DO SET POINT» Modifica o valor do set point nos períodos de pouco uso do móvel frigorífico. Se a referida variação for positiva (o valor aumenta), o display exibirá o ícone ECO. ON COMP. OFF ºC SP+C12 % (SP+C12)+C1 enquanto O funcionamento é igual ao do modo normal, mas aumenta-se o ponto de ajuste um número de graus definidos no parâmetro C12. Pode ser ativada com o passar de um determinado tempo (definido no parâmetro C11) sem atividade na porta da câmara; para tal, deve configurar-se uma das entradas digitais como «contacto de porta» (P10 ou P11 = 1). Opcionalmente, este modo pode ser ativado e desativado facultativamente, através de um botão externo (1 toque para ativar/desativar), configurando uma das entradas digitais como «Alteração de set point» (P10 ou P11 = 4). Se o parâmetro C11 estiver configurado a 0, só ficará ativa através de botão externo.. definido móvel frigorífico. no parâmetro Se a C11) referida sem variação atividade for na pos p is como «contacto de porta» (P10 ou P11 = 1 acultativamente, através 16 de um botão externo (1
17 ATRASO DE PROTECÇÃO DO COMPRESSOR Existem 3 tipos de atraso, seleccionáveis através do parâmetro C4, para proteger o compressor. Estes atrasos evitam arranques e paragens contínuas do compressor devido a alterações bruscas da temperatura. OFF-ON (C4=0): Tempo mínimo do compressor no OFF antes de cada arranque. OFF-ON / ON-OFF (C4=1): Tempo mínimo durante o qual o compressor permanecerá no ON e no OFF em cada ciclo. O tempo de atraso é definido através do parâmetro C5. OFF-ON (C4=0) OFF-ON / ON-OFF (C4=1) ON COMP. ON COMP. OFF SP Tempo SP+C1 C5 OFF SP Tempo C5 SP+C1 C5 FUNCIONAMENTO EM CASO DE FALHA NA SONDA 1 Se a sonda 1 falhar (avaria, desconexão, etc.), o comportamento do compressor dependerá do parâmetro C6, podendo escolher entre 3 opções: C6=0: O compressor ficará parado até que a sonda 1 volte a funcionar. C6=1: Compressor em funcionamento até que a sonda 1 volte a funcionar. C6=2: O compressor funcionará segundo a média de funcionamento das últimas 24 horas, tendo em conta o nº de arranques e paragens e o tempo médio em cada estado (paragem-funcionamento). C6=3: O compressor funcionará segundo os tempos programados no C7 (ON) e C8 (OFF). Erro na sonda 1 (Si C6=3) ON COMP. OFF Tempo C7 C8 C7 C8 BLOQUEIOS DO PONTO DE AJUSTE Através dos parâmetros C2 e C3, é possível estabelecer um limite superior e inferior para o ponto de ajuste (SP), o que evita que se possa fixar um ponto de ajuste demasiado baixo ou demasiado alto que danifique a instalação ou o produto armazenado. PARAR VENTILADORES E COMPRESSOR AO ABRIR A PORTAO parâmetro P23 define se o compressor para quando se abre a porta da câmara. Para tal, uma das entradas digitais deve estar configurada como «contacto porta» (P10 ou P11= 1) (Ver pág. 27). Se a porta permanecer aberta por um período superior ao programado no parâmetro P24, o compressor regressará ao seu funcionamento normal. 17
18 9.2.- Controlo do degelo Máx. d1 F4 d3 CONTROLO DEGELO ATRASO NO ARRANQUE DOS VENTILADORES MENSA. "DEF TEMPO DE GOTEJA. CONTROL DESESC. ºC d9 d0 d4 SP+C1 SP Tempo Início do degelo O degelo será iniciado se: -Tiver decorrido o tempo programado no parâmetro d0, desde o início do último degelo. -Prime-se a tecla N durante 5 segundos. Tipo de degelo É seleccionado através do parâmetro d7 e define o comportamento do controlador durante o processo de degelo. Por ar ou or paragem do compressor (d7=2) Por resistências (d7=0) Por inversão de ciclo (d7=1) O compressor pára e o degelo realiza-se de forma estática. Os ventiladores ficarão parados, independentemente do parâmetro F3. As resistências do degelo são activadas e o compressor pára; o degelo realiza-se pelo ganho de calor das resistências. Os ventiladores estarão activos ou não, em função do parâmetro F3. É activada uma válvula de 4 vias que inverte o circuito de geração de frio e o compressor é colocado em funcionamento, forçando o degelo. Os ventiladores estarão activos ou não, em função do parâmetro F3. Tempo de gotejamento Através do parâmetro d9 estabelece-se e define-se o tempo acrescentado ao final do degelo, de modo a permitir a evacuação dos restos de água do degelo no evaporador, durante o qual o compressor e os ventiladores ficarão parados (excepto se o degelo for realizado por ar). Final do degelo O degelo terminará: -Se na sonda 2 tiver alcançado a temperatura programada no parâmetro d4. (É necessário dispor de uma 2.ª sonda e ativá-la através do parâmetro P4). -Se tiver passado o tempo configurado no parâmetro d1 (duração máxima de degelo). - Prime-se a tecla N durante 5 segundos. Mensagem mostrada durante o degelo Estabelece-se através do parâmetro d2, podendo escolher entre mostrar a temperatura real captada pela sonda 1 (d2=0), mostrar a temperatura captada pela sonda 1 no início do degelo (d2=1) ou mostrar a mensagem def (d2=2). O parâmetro d3 define o tempo durante o qual será mostrada esta mensagem, uma vez terminado o tempo de gotejamento (d9) e o tempo de paragem dos ventiladores (F4). 18
19 botão externo, ligando-o a uma das entradas Outros parâmetros P11=8). Através do parâmetro d5 é possível configurar se o equipamento realizará (d5=1) ou não (d5=0) um degelo ao receber alimentação (primeira colocação em funcionamento ou após uma falha no fornecimento eléctrico). No caso or) e dos parâmetros F0 (temperatura de parag de escolher a opção SI (d5=1), o degelo será iniciado após o tempo de atraso definido no d6. Através do parâmetro d8 define-se o cálculo de tempo estabelecido no d0, podendo escolher entre o tempo total decorrido (d8=0) ou a soma de tempo do compressor em funcionamento (d8=1). NOTA: se o parâmetro d1 for configurado para 0, não se realizarão degelos. erro Degelo na remoto sonda (E2), os ventiladores estarão sem Esta função permite ativar o degelo do equipamento mediante um botão externo, ligando-o a uma das entradas digitais que deve estar configurada como «degelo remoto». (P10 ou P11=8). o em conta os parâmetros F2 a F Controlo dos ventiladores Controlo dos ventiladores durante ON as paragens do compressor COMP. OFF durante ON o degelo. FAN Apenas se F2=1 OFF ntiladores após F0 F0+F1 um degelo SP SP+C1(ver secção 9.2). Tempo (sonda 2) Os ventiladores são controlados através da sonda 2 (evaporador) e dos parâmetros F0 (temperatura de paragem) e F1 (diferencial da sonda). Se a sonda 2 não estiver ligada (P4=1) ou se se detectar um erro na sonda (E2), os ventiladores estarão sempre a funcionar sem ter em conta os parâmetros F0 e F1, mas tendo em conta os parâmetros F2 a F5. Através do parâmetro F2 define-se o estado dos ventiladores durante as paragens do compressor Através do parâmetro F3 define-se o estado dos ventiladores durante o degelo. O parâmetro F4 define o tempo de atraso de arranque dos ventiladores após um degelo (ver secção 9.2) Controlo das luzes É necessário configurar o relé auxiliar 1 ou 2 como «Luz» (P6 ou P62=1). O ligar e o desligar das luzes são controlados através: ou P62=1). (sonda 2) ŸDo botão?: Um toque liga ou desliga as luzes. ŸDa porta da câmara: Ao abrir a porta, as luzes ficam acesas durante um tempo definido pelo parâmetro P22. Se o valor for 0, as luzes apagam-se quando se fecha a porta. (Uma das entradas digitais deve estar configurada como contacto de porta (P10 ou P11=1). m acesas durante um tempo O controlo é realizado mesmo com o equipamento em stand-by. uzes apagam-se quando se dos parâmetros F0 (temperatura de paragem) e star a sonda configurada (E2), os ventiladores como contacto estarão de porta sempre (P1 a onta os parâmetros F2 a F5. 19 te by. as paragens do compressor
20 9.5.- Función de pump down Esta función previene problemas en el compresor causados por movimientos del fluido refrigerante, mediante una técnica de paro/arranque de la instalación controlada a través del solenoide de líquido, el presostato de baja y el propio compresor. Para que esta función esté activa, debe configurarse el relé auxiliar 1 como Pump down (P6= 2), esto configura automáticamente la entrada digital 1 como presostato de baja (P10= 6) PARAGEM Quando a temperatura na sonda 1 alcança o valor do ponto de ajuste (SP), o relé AUX 1 é desactivado (OFF), fechando o solenóide de líquido. Como o compressor continua a funcionar, produz-se uma rápida descida da pressão no evaporador; ao alcançar um determinado valor, o pressóstato de baixa pressão é activado; a entrada digital 1 muda de estado e o controlador faz parar o compressor. Esta manobra isola o fluido refrigerante do cárter do compressor, evitando avarias graves no momento do arranque. Em caso de falha do pressóstato de baixa pressão, o controlador parará o compressor depois de ter decorrido o tempo de segurança definido no P15, mostrando a mensagem Pd (mensagem informativa; não afeta o funcionamento do equipamento). Se o tempo P15 for 0 (valor por omissão), o compressor não para sem que o pressóstato de baixa fique ativo, mas será exibida a mensagem «Pd» passados 15 minutos. ARRANQUE Quando a temperatura na sonda 1 alcança o valor do ponto de ajuste e o diferencial (SP+C1), o relé AUX 1 é activado (ON), abrindo o solenóide de líquido. Isto faz com que a pressão no evaporador aumente, desactivando o pressóstato de baixa pressão. O controlador detecta esta alteração e inicia o compressor. Se passado algum tempo (determinado por P14) depois de abrir o solenóide de líquido (Relé AUX 1 em ON), o pressóstato de baixa não ficar desativo, o controlador fechará de novo o solenóide (Relé AUX 1 em OFF) e será exibida a mensagem «LP». Esta manobra repetir-se-á a cada 2 minutos indefinidamente até que o pressóstato se desative e a instalação regresse ao seu funcionamento normal. Se o tempo P14 for 0 (valor por omissão), o compressor ficará aberto até o pressóstato de baixa se desativar, mas será exibida a mensagem «LP» passados 3 minutos. STAND-BY Se a função de pump-down estiver activa, pode decorrer algum tempo desde que a função de Stand-by se inicia até à paragem do controlador; isto deve-se ao facto de não ser possível interromper determinadas fases de controlo da instalação. Solenóide de llíquido ON AUX 1 OFF Pressóstato de ON Ent. digital baixa pressão OFF Falha no pressóstato Falha no pressóstato Compressor ON COMP. OFF Pressão no evaporador + P15 P14 Tempo SP SP+C1 SP SP+C1 20
Termómetros e controladores de temperatura
D144H006 Ed.07 P Termómetros e controladores de temperatura Manual do utilizador Índice Página Capítulo 1: Apresentação......................................................... 3 Capítulo 2: Descrição............................................................
MANUAL DE FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO x 1000 MODE ON/OFF 2 1 1 2 set ECOLEAN CLIMATIC 200/400 Portuguese/01-2004 ÍNDICE GERAL CONTENIDO PÁGINA ÍNDICE GERAL DESCRIÇÃO GERAL O TECLADO MODELO Climatic 200
Manual do utilizador CONTROLADOR BASIC CLIMATIC ECOLOGIC. Providing indoor climate comfort CL-LOGIC-IOM-1102-P
Manual do utilizador ECOLOGIC CONTROLADOR BASIC CLIMATIC Providing indoor climate comfort CL-LOGIC-IOM-1102-P ÍNDICE PÁGINA DESCRIÇÃO GERAL 3 INTERFACE DO UTILIZADOR 4 Teclado incorporado na unidade 4
Descrição do controlador LCD e parâmetros de configuração O controlador tem 2 sondas, uma mede a temperatura da água na caldeira e a outra mede a temperatura dos fumos. O controlador mede também a rotação
Manual de instalação e utilização QuattroTherma RTR - Chiller + Bomba de calor V 2.0 2 Indíce 1 Inicio...5 1.1 EnerPlural Lda...5 1.2 Missão da EnerPlural...5 1.3 Agradecimento...5 1.4 Notas Importantes...5