Aplicação Chaves Partida Direta Altronic PDA 220Vca Trifásico
/ CHAVES ELÉTRICAS / Painéis de Comando / Partida Direta / Trifásica / 220 Vca / Aplicação Chaves Partida Direta Altronic PDA 220Vca Trifásico
As chaves de partida direta (chave magnética), são destinadas a monobra e proteção de motores elétricos trifásicos e monofásicos. A Altronic disponibilida chaves de partida especialmente projetadas e dimensionadas para cada aplicação. Os contatores e relês são fornecidos pela Siemens com a marca Altronic, linha 3TS.
PDA-01 : Comutador de 3 Posições
Corrente e referência de potência para bombas centrífugas; valores não são válidos para bombas submersas.
Tensão de acionamento: Trifásico 220Vca (Tabela: potência x corrente de ajuste)
Link : Partida Direta Trifásica PDA-01 Comutador 3 Posições
Ajuste relé térmico
0,75 / 1 CV 2,5~4A
1,5 CV 4~6,3A
2 / 3 CV 6,3~10A
4 CV 8~12,5A
5 CV 12,5~18A
6 / 7,5 CV 16~25A
10 CV 25~32A
PDA-01 : Comutador de 2 Posições
Link : Partida Direta Trifásica PDA-01 Comutador 2 Posições
Os Relés de Falta de Fase com e sem Neutro (FSN-22) destinam-se à proteção de sistemas trifásicos contra falta de fase (ou neutro) e assimetria modular de tensão. O grau de sensibilidade às assimetrias é selecionável no ajuste frontal. Neste aparelho, se ocorrer subtensão ou sobretensão simétricas, as mesmas não serão detectadas.