Building / Sistemas de Incêndio / Painéis de controle / FACP ES Linha para 8 zonas
Modelo: FACP ES Linha para 8 zonas
8 grupos de sensores com até 30 sensores em cada grupo de sensores (painel convencional suporta até 240 dispositivos convencionais no total)
Grande exposição do LCD com 8 linhas x 40 caracteres
Exibição do grupo de sensor integrado único
Otimizado comissionamento, manutenção e operação
Configuração simples e de programação no teclado
Quatro relés, livremente programáveis, não-monitorada, potencial livre, max. 30 V DC / 2 A ou 60 V DC / 1 A
2 saídas para conexão de sirenes acústicos ou ópticos de acordo com a norma EN 54-13 (29 V 500 mA DC / máx.)
1 interface para uma unidade de transmissão de avisos de incêndio (12 V DC / máx. 200 mA)
1 interface para uma unidade de transmissão de avisos de falha (12 V DC / máx. 200 mA)
1 extintor de interface padrão para o tipo de sistema de controle de fogo C de acordo com DIN EN 54-2
RS485 para conexão ao fogo painel de operação brigada e painel de exibição brigada de incêndio
1 saída UBext 29 V / 0.5A, para fornecimento de energia dos usuários de ônibus externos
72 h ponte atual emergência
"Atraso de afinação" (modo PM operacional de acordo com DIN VDE 0833-2 para evitar falsos alarmes, atraso / verificar) função
Função de "dependência de detecção de 2" (TM modo de funcionamento de acordo com DIN VDE 0833-2 para prevenir falsos alarmes), em alternativa programável como memória intermédia de alarmes ou dependência de 2 zonas entre as zonas de detecção
Contador de alarme para até 10.000 viagens
Unidade de controle central, completo com o software do sistema, incluindo o material de instalação, instalação, comissionamento e manuais de operação, livro operacional para BMA, mas sem pilhas.