Atuadores e válvulas - Encon
Atuadores e válvulas >>
ATUADOR ROTATIVO PARA DAMPER E VÁLVULA SÉRIE S6061 AN / DN
Os atuadores de alto desempenho para damper e válvula da ENCON série S6061 AN foi desenvolvido para o acionamento eletrônico de dampers de ar e válvulas do tipo globo ou esfera e borboleta com a utilização do acessório de adaptação.
A Válvula de controle de fluxo tipo esfera, s6064 da Encon foi desenvolvida para o controle de fluxo em água gelada ou quente. Existem modelos específicos para controle de fluxo de vapor em baixa pressão.
Válvulas de 2 vias ou 3 vias, misturadoras ou divergentes, 1/2'' a 2''.
Download Catálogo de Especificações AN
Download Catálogo de Especificações DN
VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO TIPO ESFERA S6064
A válvula de controle de fluxo tipo esfera, modelo S6064 da ENCON foi desenvolvida para o controle de fluxo em água gelada ou água quente. Existem modelos específicos para controle de fluxo de vapor em baixa pressão.
Foi desenvolvida para aplicações em sistemas de HVAC, proporcionando o controle preciso do fluxo.
Válvula de 2 vias ou 3 vias, misturadoras ou divergentes;
Diâmetros disponíveis: ½" – DN15 até 2" – DN50;
Mantém fluxo em igual porcentagem;
Classe de pressão e rosca de acoplamento compatível com os sistemas de HVAC;
Haste e núcleo em aço inoxidável, atendendo as normas determinadas em projetos de HVAC;
Permite a utilização em fluidos com solução composta em até 50% de Etileno glicol;
Permite a utilização em instalações onde há vestígios e resíduos de ferrugem;
Funcionamento automático quando utilizada com os atuadores eletrônicos serie S6061;
Permite aplicação em temperatura ambiente baixa ou alta;
Disponível em uma grande variedade de CV's para atender a varias aplicações;
Resistente a cauterizações químicas;
ATUADOR ROTATIVO COM RETORNO POR MOLA SÉRIE S6061 SC
Os atuadores com retorno por mola da ENCON série S6061SC foram desenvolvidos especificamente para as aplicações no mercado de HVAC, possuindo dois torques diferentes 5NM e 8 NM que possibilitam operar em combinações variadas.
Os atuadores de alto desempenho série S6160 SC foram desenvolvidos para o acionamento de dampers, válvulas e outros dispositivos que necessitem o retorno mecânico em caso de falha. Quando energizado, o atuador abre o damper ou válvula, e volta a posição original por acionamento de mola quando faltar energia.
Ação de controle tipo On Off ou proporcional
Disponível para alimentação em 24 VAC/VDC ou 230 VAC;
Contatos auxiliares para indicação de final de curso (modelo opcional);
VÁLVULA DE ZONA PARA CONTROLE DE FLUXO S6057 COM ATUADOR ON OFF S6056
A válvula de zona para controle de fluxo , modelo S6057 foi desenvolvida principalmente para o controle de fluxo por
zonas em água gelada. Esta válvula pode ser usada em conjunto com o atuador modelo S6056.
As válvulas modelo S6057 estão disponíveis em configurações de 2 vias N.C (Normalmente Fechada) ou em 3vias.
O atuador eletrônico modelo S6056 proporciona um controle On Off (Aberto – Fechado), com seu acionamento reverso acionado mecanicamente, através de mola.
Válvula de 2 vias ou 3 vias;
Diâmetros disponíveis: ½" – DN15 até 1" – DN25;
Podem ser utilizadas em Fancoletes, Cassetes e equipamentos para controle em zonas de baixa pressão;
Classe de pressão e rosca de acoplamento compatíveis com os sistemas de HVAC
Funcionamento automático quando utilizada com os atuadores eletrônicos serie S6056;
Disponível em uma grande variedade de CV's para atender à várias aplicações;
VÁLVULA DE BALANCEAMENTO ESTÁTICO ENC-SÉRIE T
A concepção de cada válvula balanceada ENCON oferece ao projetista, empreiteiro ou dono de obra, a ferramenta ideal para conseguir um balanceamento exato e eficiente das redes hidráulicas dos sistemas de aquecimento e de climatização, reduzindo os custos de instalação.
Os produtos podem ser fornecidos individualmente ou como elementos de um sistema integrado. Pode assim criar-se a combinação de válvulas que melhor se adapte facilmente ás necessidades dos usuários. Medidas: de 1/2'' a 6''
VÁLVULA DE BALANCEAMENTO E CONTROLE ENC-2V SÉRIE
Válvulas de balanceamento estático com atuador proporcional ou on-off integrado. Possui diâmetros entre 1/2'' a 1'' .