Manifold r410a com adaptador para r22. - WebArCondicionado
Manifold r410a com adaptador para r22.
Ricardo_artvoz
07/10/15, 22:31
Pessoal seguinte, sou novo no ramo de ar condicionado, e comprei um desses manifold com adaptador de 410a para r22 da vulkan, hj usei ele pela primeira vez e foi com uma maquina com gas r22, fiz o vacuo, deixei uma linha de 2mts, abri o gas, liguei a maquina, e vi que a pressão não chegava a 50 psi, e ficava meio que oscilando. Minha pergunta é: o fato do manifolda ser para 410a fez com que a pressão tivesse essa variação? Ou deveria esperar a maquina estabilizar para verificar a pressão?
É inverter ou só com gás 410?
Quanto tempo você deixo o aparelho em teste?
Quanto era essa oscilação?
O correto é um manifoldo exclusivo para esse gás e outro para o R22.
De qualquer forma, acho que há pouco gás.
Era um ar philco, naum era inverter, quente e frio 12000 btu, deixei cerca de 5 mn em teste, oscilava entre 40 e 50 psi, o manual dizia que vem com gas pra uma linha de 7.5 metros, notei que congelou a alta, pensei em pouco gas, soh que tb achei que poderia ser do manifold. O gas da maquina era r22
30/11/15, 00:01
Amigo 40psi equivale a -8,4°C e 50psi equivale a -3,4°C com certeza ira congelar o tudo da descarga ja que ar tem umidade essa umidade começa a congelar próxima dos zera graus, acredito que seja falta de gás
nos ar condicionado em que o gas se expande na condensadora e a valvula de liquido congela na maioria dos casos e porque a pressao do gas esta baixa ai nao tem pressao suficiente para levar o liquido ate a evaporadora