Protetor de Barramento com Detecção de Baixa Isolação Profibus-PA e FOUNDATION™ Fieldbus | Vivace Process Instruments
Home > Produtos > Acessórios > Protetor de Barramento com Detecção de Baixa Isolação Profibus-PA e FOUNDATION™ Fieldbus
Protetor de Barramento com Detecção de Baixa Isolação Profibus-PA e FOUNDATION™ Fieldbus
O VBP20 é um protetor de barramento para redes Profibus PA e FOUNDATION™ fieldbus, disponível nas versões para quatro ou oito canais. De acordo com a IEC 61158-2, garante que um curto-circuito gerado nos seus spurs não se propague para outros spurs ou para o tronco principal. Na condição de curto, entre os sinais + e – ou + e shield do spur, abre o spur, evitando o curto-circuito.
Para cada spur existe um LED de indicação (em frente ao conector do spur), ativado na condição de curto-circuito. De tempo em tempo, o protetor verifica se existe corrente no spur, para ativá-lo novamente. Após sair da condição de curto-circuito, o spur volta a funcionar e o circuito de proteção é desativado, apagando o LED.
Alguns protetores de segmento do mercado atuam como limitadores de curto, limitando a corrente na faixa de 40 a 60 mA por spur. Porém, em uma situação de curto, esta corrente poderá "derrubá-lo", dependendo de como está dimensionado o segmento (ainda mais se houver curto em mais de um spur), pelo excessivo consumo e, consequentemente, pela queda de tensão.
O VBP20 utiliza a técnica FoldBack, onde desliga automaticamente o spur em qualquer situação que consuma mais que 48 mA, até que a situação volte à normalidade. Para isso, consome menos que 5 mA por spur, quando em curto, o que é uma vantagem em relação aos protetores de mercado que mantêm uma corrente de falha permanente, sobrecarregando o segmento em caso de múltiplos curtos nos spurs.
Além disso, o protetor atua rapidamente, limitando a corrente de inrush (quando um equipamento Profibus PA ou Foudantion fieldbus é energizado, uma grande corrente excede o valor atual do estado estacionário steady-state). O uso de protetores de segmentos com bornes de baixa qualidade em ambientes com vibrações, por exemplo, faz com que alguns equipamentos (devido ao mau contato nos bornes destes protetores ou caixas de derivações) desliguem e liguem (repiques de contato) repetitivamente. Dependendo da qualidade da proteção deste barramento, a corrente de insrush poderá ultrapassar a corrente fornecida ao segmento e "derrubar" o barramento ou afetar drasticamente a comunicação.
O VBP20 possui um LED para indicação de módulo energizado e um terminador de barramento (BT) integrados.
Além disso, como grande diferencial, permite a detecção de baixa isolação, utilizando um conjunto de LEDs alinhados horizontalmente (Insulation Diag) e duas marcações (Z e S) que permitem sua configuração.
Possui protetor de surto na entrada, garantindo maior segurança aos spurs. Em operação normal (sem curto-circuito) cada protetor consome menos de 15 mA (4 spurs) ou 20mA (8 spurs) e cada spur possui 50 mA de corrente máxima.
Aumente a disponibilidade e segurança operacional de sua rede Profibus PA ou FOUNDATION™ fieldbus com o VBP20!
Meio Físico / Protocolo De acordo com a IEC 61158-2 / Profibus-PA / FOUNDATION™ fieldbus
Número de Spurs 4 ou 8
Tensão de Alimentação / Corrente Quiescente 9 a 32 Vcc / < 10 mA
Máxima Corrente no Tronco 2,5 A
Máxima Corrente por Spur 50,0 mA
Corrente Média por Spur na Condição de Curto-circuito < 5,0 mA
Máxima Queda de Tensão por Spur 0,5V@20mA
Tempo de Estabilização após Retirada do Curto ~7 s
Protetor de surto na entrada 1500 W, corte em 62 V
Conexão nos Spurs Bornes removíveis com parafusos 3 vias 2,5 mm²
Limites de Temperatura Ambiente e Armazenagem -40°C a 85°C
Montagem Em trilho DIN ou em caixa de junção
Dimensões(mm) / Peso (g)
VBP20-4: 90 x 90 x 56 (C x L x A) / 200 g
VBP20-8: 142 x 90 x 56 (C x L x A) / 400 g
Com Caixa e Suporte:
VBP20-4: 245 x 180 x 168 (C x L x A) / 2,6 kg
VBP20-8: 245 x 280 x 168 (C x L x A) / 4,0 kg
Proteção eficiente contra curto-circuito e baixa isolação em redes Profibus-PA e FOUNDATION™ Fieldbus
Aumenta a disponibilidade de sua rede Profibus-PA e FOUNDATION™ fieldbus
Limita a corrente de inrush
Baixíssima corrente de falha, sem afetar o barramento: técnica Foldback
De acordo com a IEC 611158-2, em modelos de 4 e 8 spurs
Terminador de barramento (BT) integrado
Protetor de surto na entrada
Montagem em painel com trilho DIN ou em caixas de alumínio ou caixas de plástico para instalação em campo