Portfólio - Tercal Engenharia
CASE 01 - PROBLEMAS GRAVES COM CALDEIRA FLAMOTUBULAR
No inicio de 2021, nos deparamos com um equipamento que nos causou grande duvida quanto a integridade profissional de alguns engenheiros. Fizemos a inspeção de uma caldeira de pequeno porte, onde no inicio, a mesma não apresentava, grandes falhas visualmente. Após abrirmos a caldeira, identificamos que, há 7 anos, o engenheiro que emitia a ART para aquele equipamento não o abria, todos os cordões estavam caídos no equipamento. Existia um excesso de fuligem devido a falha da queima do combustível (GN), Após limpeza mecânica dos tubos de gases, identificamos um tubo na segunda passagem dos gases com trinca, como o equipamento não permitia acesso para substituição somente deste tubo, fizemos o tamponamento do mesmo seguindo os padrões do NBIC parte 3. Após conclusão da inspeção dos espelhos e fornalha, começamos a inspeção interna do equipamento, onde identificamos a falta de tratamento de água, após conclusão da inspeção do lado da água, trocamos as juntas de vedação do equipamento e efetuamos o teste hidrostático com o equipamento raqueteada. Começamos a inspeção dos bocais e conexões após alcançarmos o patamar de inspeção e identificamos.
Despressurização do equipamento, logo verificamos que teria algum ponto que seria necessário a intervenção. Nossa maior surpresa foi a quantidade de falhas que encontramos neste equipamento.
Falha nos bocais do visor de nível
Corrosão severa nos eletrodos de nível e garrafa
Trinca de 380 mm na junta soldada do costado x boca de visita
trinca longitudinal na junta soldada do costado com a chaminé (faz parte da troca térmica neste caso)
Válvulas de segurança não atendiam ao código de projeto de caldeiras conforme ASME I
Pressostátos de segurança sem calibração, com ajuste acima da PMTA da caldeira
Após conclusão da inspeção verificamos o nível do trabalho que era realizado pelo outro profissional, que só tirava foto do equipamento, e não fazia a inspeção de maneira correta. Detalhamos ao cliente as falhas e solicitamos a remoção geral do isolamento térmico da caldeira, para avaliar 100% do costado da caldeira, visto que tínhamos encontrados estas diversas e graves falhas. O cliente liberou a execução dos serviços adicionais e entramos com a equipe de reparo para fazer a manutenção da caldeira.
Fabricação e instalação de nova garrafa de nível na caldeira
Tamponamento de 1 tubo conforme NBIC CODE PARTE 3
Remoção e reconstituição de 100% do isolamento com lã de rocha e alumínio 0,8mm
Fornecimento de novas válvulas de segurança ASME I
Elaboração do projeto de alteração e reparo da caldeira
Reparo dos pontos elencados na inspeção
Ensaios não destrutivos de ultrassom e liquido penetrante
Teste hidrostático 1,5 a PMTA
startup do equipamento.
Tem duvidas quanto os serviços que estão fazendo em seu equipamento, dê a nós uma oportunidade de mostrar como trabalhamos e tire suas conclusões.