Adagil - Produto Área Hospitalar
Na área Hospitalar, a Adagil oferece sistemas de climatização adequados, eficientes e dentro das mais rígidas normas de segurança, atendendo a Norma NBR 7256, visando o Controle preciso de condições internas de centros cirúrgicos de baixa, média e alta complexidade, com controle de temperatura, umidade, movimentação do ar, filtragem absoluta, baixo nível de ruído e a mais alta confiabilidade, requisitos fundamentais para as condições de segurança e garantia de maior conforto térmico aos pacientes e colaboradores. Ainda na área hospitalar, atendemos sistemas de Refrigeração de equipamentos hospitalares com Sistema de água gelada para refrigeração de máquinas de ressonância magnética e radioterapia.
O novo difusor de ar ICLF-2 foi desenvolvido para uso em salas cirúrgicas com alto grau de pureza. Possui difusores de cortina de ar e unidirecionais que abrangem a área de trabalho. Seu sistema unidirecional condiciona uma distribuição vertical e uniforme de ar. O fluxo de ar controlado chega no campo cirúrgico com o mais alto grau de pureza graças aos difusores de cortina de ar. Estes difusores funcionam como uma cortina insuflando o ar nos quatro lados com velocidade e inclinação necessários para aperfeiçoar o desempenho. Sua forma construtiva foi desenvolvida visando a versatilidade na higienização e montagem dos difusores. Esta nova versão possui como diferencial a medida mínima entre forro de 310mm.
Características construtivas: - Caixas plenum em chapa de aço inox; - Difusores em perfis de alumínio extrudado pintado em branco Munsell N9,5; - Registro integrado a caixa plenum; - Entradas distribuídas no difusor linear; - Entrada de difusor unidirecional superior ou lateral com caixa de entrada removível.
A maior parte da contaminação existente em uma sala cirúrgica esterilizada, com insuflamento de ar filtrado ou purificado e isolada das salas anexas, provém da equipe cirúrgica e do próprio paciente. A função principal dos sistemas de distribuição de ar em salas cirúrgicas é retirar esta contaminação. Mas esta não é a única função do sistema; ele deve isolar e retirar o ar contaminado, evitando que este se misture com o ar purificado insuflado sobre a mesa de cirurgia.
O sistema ICLF-2 utiliza três componentes básicos para minimizar a mistura do ar insuflado com o ar do ambiente na área da mesa cirúrgica:
1.Difusor de fluxo unidirecional localizado acima da mesa de cirurgia. Este difusor insufla o ar verticalmente, sem que este seja misturado com o ar do ambiente e somente se desviando com o contato da mesa cirúrgica. O difusor utiliza somente ar condicionado e filtrado, criando um efeito de "lavagem" do ar sobre a mesa de cirurgia.
2.Difusor de cortina de ar: Este difusor está localizado no perímetro de trabalho da equipe de cirurgia, insuflando ar filtrado nos quatro lados da mesa cirúrgica, e criando uma cortina de ar em torno desta área. O ar é insuflado em alta velocidade e inclinado em relação à vertical, nos quatro lados.
3. Grelhas de retorno e exaustão: O componente final do sistema de difusão do ar são as grelhas de retorno e exaustão, que devem ser localizadas simetricamente nas paredes da sala de cirurgia, com a face inferior 75 a 150mm acima do piso as grelhas de retorno, para as de exaustão aplica-se a mesma distância do teto. Nesta localização elas retiram o ar contaminado e também qualquer gás mais pesado que o ar. As grelhas devem ser localizadas no centro das quatro paredes ou em duas paredes opostas, para evitar a volta do ar contaminado para a área de cirurgia.