Manutenção em Válvulas de Controle e Segurança - Sert Valve | Automacao Industrial
Fazemos manutenção em todos os tipos de válvulas de controle, dessuperaquecedoras de vapor e válvulas condicionadoras de vapor de qualquer fabricante, tamanho e classe de pressão conforme normas ANSI / FCI 70-2-1998.
Inspeção visual e testes de recepção;
Desmontagem e individualização das peças;
Verificação de folgas, desgastes, trincas, empenamento e corrosões;
Limpeza química adequada / jateamento;
Pintura com primer nas peças jateadas que possam sofrer oxidação;
Inspeção do diafragma / anéis do atuador (No caso de válvulas de controle);
Aplicação de liquido penetrante;
Teste (Global e de estanqueidade conforme Normas ANSI / FCI 70-2-1998);
Pintura padrão Sert Valve (Esmalte sintético azul segurança / alumínio alta temperatura) ou conforme padrão do cliente;
Emissão de laudo técnico e certificado individual de qualidade.
Fazemos manutenção em todos os tipos de válvulas de segurança e alivio, de qualquer fabricante, tamanho e pressão conforme normas ASME I e VIII.
Inspeção visual e testes de recepção conforme Normas ASME / API;
Troca de juntas corpo / tampa;
Lapidação e polimento dos internos com pasta diamante;
Retifica de sede e bocal;
Teste de carga sólida na mola conforme ASME I e VIII;
Teste de abertura com duas repetibilidades conforme ASME I e VIII;
Teste diferencial de alívio (BLOW DOWN) conforme ASME I;
Teste de Vedação conforme ANSI 3147 ou API527;
Teste de acionamento / estanqueidade;
Teste de integridade dos foles (quando houver);
Calibração em bancada com nitrogênio;
Pintura com tinta alumínio alta temperatura e lacre;
Emissão do certificado de qualidade conforme NR13;
Teste On-Line em Válvulas de Segurança
A Sert Valve está sempre em busca da melhor forma para bem atendê-los, e com este intuito adquirimos o aparelho para Teste On-Line em válvulas de segurança; um equipamento leve e de fácil locomoção, que identifica rapidamente válvulas com problemas e condições de pressões erradas.
Nosso equipamento é de ultima geração, com acionamento elétrico e devidamente calibrado conforme exigência da Norma NR13, além de células de carga e transdutores de pressão calibrados e rastreados pelos certificados RBC - INMETRO.