ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO BIOLÓGICO AERÓBIO E ANAERÓBIO - PDF
Download "ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO BIOLÓGICO AERÓBIO E ANAERÓBIO"
Bianca Barateiro Sampaio
1 ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO BIOLÓGICO AERÓBIO E ANAERÓBIO PEDRO ALEM SOBRINHO ESCOLA POLITÉCNICA - USP
2 TRATAMENTO DE ESGOTO O INÍCIO MOTIVO Anaerobiose de rios com maus odores Necessidade de estabilização de matéria orgânica DBO Tratar esgoto ( água com 99,9% de pureza) remover sólidos DECANTO-DIGESTORES (Tanque séptico/imhoff) Espaço para lodo
3 SISTEMAS CLÁSSICOS 1.880/1.890 Desarenador Decantador primário Filtro biológico percolador Grade Decantador secundário Lodo primário para o adensador Esquema de ETE convencional com filtros biológicos de alta taxa ou de baixa taxa. Taxas de aplicação hidráulica e orgânica (DBO) Lodo biológico para o adensador
4 Decantador primário Tanque de aeração Ar Decantador secundário Afluente Efluente Retorno do lodo Adensador Lodo Lodo Digestor anaeróbio Lodo digerido para desaguamento Esquema de ETE convencional com lodos ativados (com ou sem nitrificação). DESCOBERTA HOJE É O MAIS UTILIZADO COM VÁRIAS INOVAÇÕES. Antes: A/M kgdbo/kgssvta.dia. Hoje: idade do lodo.
5 PROCESSO DE LODOS ATIVADOS COM AERAÇÃO PROLONGADA (preferido no Brasil nos anos 70 / 80) Grade Caixa de areia Tanque de Aeração Decantador Secundário Rio Adensamento Secagem Lodo Seco
6 INÍCIO LODO ATIVADO AR DIFUSO - Durante vários anos se usou no Brasil AERADORES SUPERFICIAIS
7 TANQUES DE AERAÇÃO
8 SISTEMAS DE AERAÇÃO POR AR DIFUSO hoje muito mais usado menor consumo de energia
9 Decantador Secundário Resiste desde o século 19. ATÉ QUANDO?
10 CONDIÇÃO OPERACIONAL MUITO BOA
11 Lodo Ativado Filamentoso CONDIÇÃO MUITO RUIM.
12 Desarenador Grade Lodo Efluente Lagoa aerada Lagoa de decantação Esquema de ETE com lagoa aerada seguida de lagoa de decantação. SIMPLIFICAÇÃO USADA 1.960/70s. T = 3 dias nas lagoas aeradas e 2 nas de decantação
13 LAGOAS AERADAS
14 LAGOAS AERADAS
16 TRATAMENTOS BIOLÓGICOS AERÓBIOS PRECEDIDOS DE TRATAMENTO ANAERÓBIO A GRANDE REVOLUÇÃO NO BRASIL 1.980/1.990 A GRANDE PROMESSA O FRACASSO O NOVO SUCESSO (PROSAB) PROBLEMAS OBSERVADOS
17 DIMENSIONAMENTO DE UASBs basicamente hidráulico para esgoto sanitário Parâmetros a serem observados para se obter eficiência na faixa de ~60 a 75 % de remoção de DBO, DBO ~ 100 mg/l, bem como para reter e digerir o lodo secundário produzido no tratamento complementar: Velocidade de passagem do líquido da zona de reação para a zona de decantação v p 4 m/h, para Q max. Taxa de escoamento superficial na zona de decantação q A 1,2 m 3 / m 2.h, para Q max. Profundidade útil - h = 4,0 a 6,0 m Tempo de detenção hidráulico 8 h para vazão média (f(temper.)
18 VARIANTES DO PROCESSO Sistema UASB - lodo ativado
19 Decantador Secundário Retorno de lodo ao tanque de aeração Efluente tratado Descarte do lodo excedente Tanque de aeração THIOPAQ Vai para o decantador vai para o tanque de aeração UASB Reator UBOX
20 LODOS ATIVADOS Reator UASB - lodos ativados Vantagens: Substancial redução no consumo de energia Pequena redução no volume total das unidades Redução no consumo de produtos químicos para desidratação Menor número de unidades diferentes a serem implementadas Menor necessidade de equipamentos Maior simplicidade operacional Desvantagem: Menor capacitação para remoção biológica de nutrientes (N e P)
21 Lodos Ativados x UASB + L.A. Vantagens de UASB + Lodos Ativados - Substancial redução no consumo de energia - Pequena redução na produção de lodo - Menor número de unidades diferentes - Menor necessidade de equipamentos - Maior simplicidade operacional Desvantagens de UASB + Lodos Ativados - Bem menor capacidade de remoção biológica de N e P - Problemas de odores gás metano no efluente recomendável stripping no efluente dos UASBs.
22 UASB Filtro biológico Decantador secundário Afluente Efluente Secagem lodo Lodo secundário Esquema de ETE com reator UASB seguido de filtro biológico de alta taxa. PROBLEMAS DE ESPUMA
23 FILTRO PERCOLADOR POSSÍVEL FUTURA AERAÇÃO E RECIRCULAÇÃO DE LODO - FBAS
24 ETEs COM REMOÇÃO DE NITROGÊNIO (decada de 1960) E FÓSFORO (1.980) BASE SISTEMA DE LODO ATIVADO MODIFICADO
25 LEGISLAÇÃO CLASSE 2 DBO 5 mg/l OD > 5 mg/l N amoniacal 3,7 mgn/l - ph 7,5. Namoniacal 2,0 mgn/l - ph= 7,5 a 8,5 Nitrato 10 mg N/l Fósforo 0,1 mg P/l ambiente lótico. Fósforo 0,02 mgp/l ambiente lentico
26 ETE LODO ATIVADO COM REMOÇÃO DE NITROGÊNIO Esgoto afluente Reator Anóxico Reator aeróbio Decantador Efl.tr Recirculação Interna Retorno do decantador AR Descarte
27 B DP OD=0 Tanque aerado DS B Adensamento do lodo Digestão do lodo Desaguamento do lodo Esquema de ETE com decantador primário, lodo ativado com nitrificação/desnitrificação, adensador e digestor de lodo
28 REMOÇÃO DE N e P Reator Anaeróbio Reator Anóxico Reator Aeróbio Decantador Recirculação Interna Recirculação normal Esquema do sistema Bardenpho modificado
29 Reator Anaeróbio Reator Anóxico ReatorAeróbio Decantador Recirculação Recirculação Aeróbio-Anóxico Anóxico-Anaeróbio Recirculação normal Esquema do sistema UCT modificado REMOÇÃO DE N e P
30 Esquema de ETE com UASB, lodo ativado com nitrificação/desnitrificação parcial B UASB OD=0 Tanque aerado DS B Desaguamento de Lodo
31 Esquema de ETE com UASB, lodos ativados com nitrificação/desnitrificação parcial e remoção química de P B FeCl3 UASB OD=0 Tanque aerado DS B Desaguamento de Lodo
32 ETEs utilizando material suporte de biomassa. - BIOFILTROS Leito Fixo - MBBR leito móvel sem reciclo lodo - IFAS leito móvel com reciclo de lodo (área específica 300 a m2/m3) Vantagens especialmente em casos de limitação de área para a ETE, ou ampliação de capacidade, com pucas obras civis. Basicamente mesma base de tratamento biológico para remoção de matéria orgânica e nutrientes N e P.
33 ETEs UTILIZANDO MEMBRANAS. (Nova revolução no tratamento de esgoto -futuro) Basicamente mesma base de tratamento biológico para remoção de matéria orgânica e nutrientes N e P PROBLEMA DO LODO CONTINUA MEMBRANAS EM SUBSTITUIÇÃO AOS DECANTADORES SECUNDÁRIOS -Produção de efluente final de melhor qualidade -Maior eficiência na remoção de fósforo -Reuso -Custo das membranas vem caindo bastante.
38 PRODUÇÃO E TRATAMENTO DO LODO Em desenvolvimento algumas tecnologias para diminuir a produção de lodo na ETEs -Produção de lodo classe A -Digestão termofílica -Estufas agrícolas -Secadores térmicos -Compostagem -Produção de Energia com lodo não digerido (Viena)
Noções Básicas sobre Tratamento de Efluentes Parte I. Prof. Robson Alves de Oliveira robson.aoliveira@gmail.com.br robson.oliveira@unir.
Noções Básicas sobre Tratamento de Efluentes Parte I Prof. Robson Alves de Oliveira robson.aoliveira@gmail.com.br robson.oliveira@unir.br Ji-Paraná - 2014 Caracterização dos Efluentes Vazão (quantitativa)
Esgotamento Sanitário - Tecnologias e Inovações
IV Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública - Desenvolvimento sustentável, demandas contemporâneas e responsabilidade socioambiental - Esgotamento Sanitário - Tecnologias e Inovações Cooperação