Abastecimento de Água e Esgoto • Techno Supply Automação Industrial
Controle de água mais eficiente.
Controle o fluxo de água com as frequências corretas
Para as indústrias de água e esgoto, um nível muito alto de isolamento é necessário em termos de ruído e loops de aterramento. Você também pode exigir uma combinação de padrão e I.S. sinais, bem como sinais de divisão do campo. E como um fornecedor de água e produtos de esgoto por décadas, podemos ajudá-lo a atender às suas necessidades e requisitos com eficiência ideal.
Nossos produtos isolam e dividem os sinais de um sensor para um PLC, resolvendo problemas de ruído EMC. Podemos converter sinais com o objetivo de controlar bombas e garantir que os sinais de frequência das turbinas de água atendam aos níveis exigidos. Além disso, nossa linha oferece baixo consumo de energia, fontes de alimentação AC / DC universais, alto isolamento galvânico e desempenho sólido o tempo todo.
Excesso Mínimo de Estoque
O desafio para muitos clientes de água e esgoto é medir uma ampla variedade de tipos de entrada com apenas alguns condicionadores de sinal diferentes. E com nossa gama de aplicações padrão com poucas variantes, você pode minimizar seu estoque de peças sobressalentes enquanto economiza tempo de instalação e treinamento.
Para obter mais informações sobre o que podemos oferecer ao seu setor, não hesite em nos contatar.
1. Osmose Reversa – Isolamento / divisão de sinal
A osmose reversa é uma tecnologia de purificação de água que remove partículas maiores da água potável.
A tecnologia funciona usando uma bomba de alta pressão para aumentar a pressão no lado do sal de uma membrana de osmose reversa, forçando a água através da membrana enquanto quase todos (aproximadamente 95% a 99%) dos sais dissolvidos permanecem no vapor rejeitado. Quanto mais concentrada a água de alimentação, mais pressão é necessária para superar a pressão osmótica.
Em um sistema de osmose reversa, medições como fluxo, pressão e temperatura são necessárias e, neste caso, todas são medidas com transmissores de dois fios. Os sinais de saída desses transmissores são conectados a um painel de controle local e ao PLC principal. O conversor / divisor isolado PR 3109 é uma excelente solução que alimenta os transmissores de dois fios e fornece alto isolamento entre a entrada e ambas as saídas. Esta é uma ótima solução de substituição para sistemas mais antigos, onde uma entrada é repetida usando uma saída analógica extra no PLC. Nossa solução resulta em maior precisão de sinal com tempo de resposta super rápido e os canais de saída analógica PLC sobressalentes agora estão disponíveis para outras tarefas.
2. Filtro – Isolamento / conversão
O filtro multimídia é usado para reduzir o nível de sólidos em suspensão (turbidez) na água de alimentação de entrada.
Ao contrário dos filtros de areia tradicionais, os filtros de água multimídia são compostos de três meios de filtração, ordenados em porosidade decrescente. Devido ao seu design multicamadas, os filtros de água multimídia são capazes de capturar e reter um número muito maior de partículas do que os filtros de areia tradicionais antes que a retrolavagem se torne necessária. O processo de filtragem multimídia produz água filtrada de alta qualidade em taxas de fluxo muito mais rápidas do que a filtragem tradicional de areia. As medições de pressão no sistema de filtragem multimídia são muito importantes devido à perda de carga.
Conforme a água flui pela mídia, os sólidos ficam presos, aumentando a pressão do cabeçote e diminuindo o fluxo. Eventualmente, o fluxo cai a um ponto onde o filtro deve ser limpo.
Um transmissor de pressão diferencial é usado para medir quando a retrolavagem deve ser iniciada.
O transmissor DP é alimentado, medido e isolado pelo conversor universal 9116A. O 9116A pode detectar qualquer erro no sinal de entrada 4 … 20 mA e definir uma saída de contato de relé. O 9116A pode converter um transmissor DP ativo em um sinal de saída passivo de 4 … 20 mA.
3. Tanque de armazenamento de água clarificada – Alarmes de nível
O tanque de armazenamento de água clarificada é usado para armazenar água do tanque de decantação do clarificador. Um alarme de nível alto e baixo é necessário para controlar o nível de água.
O nível da água é medido com um transmissor de radar de dois fios conectado a um transmissor universal 4116 com o display PR 4501 / frente de programação anexado.
Os dois relés de alarme são conectados a uma placa de entrada digital usando configurações de atraso liga e desliga no 4116. O sinal 4 … 20 mA do sensor é convertido em um sinal de 0 … 10 VCC para uma placa de entrada analógica no PLC. Com seu alto isolamento e fonte de alimentação CA ou CC flexível, o 4116 é a escolha lógica aqui.
4. Tanque de água – Isolamento galvânico
Este tanque armazena água que foi previamente amaciada por um sistema de amaciamento químico e o processo de amaciamento WAC DC.
Um transmissor de pressão é usado para medir o nível de água no tanque. O transmissor é alimentado por um conversor isolado 3104 e o sinal é convertido para 0 … 10 VCC e retransmitido para o PLC, com o benefício adicional de isolamento galvânico e forte imunidade a ruídos.
5. Amaciadores WAC DC – Linearização
Os amaciantes WAC DC aceitam água bruta e a amaciam removendo os íons de cálcio e magnésio encontrados na água dura e trocando-os por íons de sódio (ou potássio). Esse processo é realizado passando a água bruta por um leito de resina de ácido fraco na forma de hidrogênio.
Neste processo, o monitoramento do valor do pH na bomba de alimentação pós-ácido é muito importante para garantir um processo de amaciamento eficaz. Para monitorar o pH da bomba de alimentação de ácido, um sensor de pH é conectado a um transmissor programável PR 5116B. O sinal de pH é linearizado pela configuração de uma linearização multiponto no software de configuração do dispositivo, PReset. A saída de 0 … 10 VCC do PR 5116B é conectada ao DCS ou PLC.
6. Edifício da prensa de filtro – Isolamento de ruído
O filtro-prensa separa os sólidos da água usando o princípio de acionamento de pressão, fornecido por uma bomba de polpa. A água é forçada através dos filtros sob pressão, permitindo que o filtro capture sólidos enquanto a água passa. O filtro-prensa tem volume fixo e operação em lote, o que significa que o processo deve ser interrompido para descarregar a torta de filtro antes que o próximo lote possa ser iniciado. Conforme os filtros estão carregando, a pressão do sistema aumenta devido à formação de lodo espesso.
Para otimizar o processo, o controle das bombas de fluxo constante é feito através de um PLC que requer a entrada de um transdutor de pressão e um medidor de fluxo. Em última análise, o PLC controla um VFD (Variable Frequency Drive) no motor da bomba.
Tanto o transdutor de pressão quanto o medidor de vazão são unidades estilizadas de dois fios. Devido ao ruído do VFD, é necessário um sistema de medição imune a ruído robusto. Nesta aplicação, um repetidor / fonte de alimentação 5104A de canal duplo é usado, fornecendo alto isolamento de 3,75 kV e tempo de resposta rápido.
7. Tanque de retenção de lodo – Medição de nível
A lama é um subproduto do tratamento de águas residuais e, embora a água tratada possa ser descarregada nas águas circundantes de acordo com os requisitos da licença de descarga, o tratamento da lama é mais complicado. Geralmente o lodo é utilizado como fertilizante em terras agrícolas, depositado em locais de disposição de resíduos, ou o lodo é incinerado no local ou em um parceiro externo – geralmente como combustível para um sistema de geração de energia.
No tanque de retenção de lodo, o lodo do filtro-prensa é desidratado por gravidade, o que minimiza o volume do lodo, reduzindo assim
o tamanho necessário e a capacidade dos processos e equipamentos de tratamento subsequentes. O bombeamento de lodo requer equipamentos que possam manter a mídia viscosa em movimento – sem ficar entupida.
Um transmissor de nível ultrassônico é instalado para realizar medição de nível contínua para monitoramento ininterrupto do volume de lodo. Uma função simples de controle de bomba liga / desliga é realizada usando o indicador LED programável PR 5715D com quatro saídas de relé. O sinal de 4 … 20 mA do PR 5715D é retransmitido para o sistema de controle.
8. Sistema de amaciamento químico – Medição de nível
As águas residuais são tratadas com produtos químicos para aumentar a qualidade do efluente e garantir as condições ideais para as bactérias do tratamento da água. Devido à natureza agressiva de muitos desses produtos químicos, é muito importante dosá-los corretamente e, portanto, as estações de dosagem são usadas para controlar o fluxo de produtos químicos para o afluente.
As medições de nível são realizadas usando um transmissor de pressão de 2 fios com selo de diafragma. As medições de temperatura são realizadas usando vários sensores de temperatura conectados a transmissores PR 5337D de 2 fios com protocolo HART. Esses transmissores tornam possível medir os sensores de temperatura em áreas perigosas. Os sinais do transmissor de pressão e dos transmissores de temperatura são direcionados de volta à área segura usando o repetidor transparente PR 9106B HART.
9. Tanque de reciclagem de água – Medição de nível
O tanque de reciclagem de água pode armazenar o excesso de água residual durante chuvas fortes. As medições de nível são necessárias para evitar o transbordamento do tanque.
A medição do nível do tanque é feita com um transmissor de pressão e a proteção contra transbordamento é realizada por meio de dois interruptores de nível do tanque. Ambas as chaves de nível são conectadas ao isolador de pulso PR 9202B de canal duplo e o sinal mA ativo do transmissor de nível é conectado ao conversor de temperatura / mA PR 9113B.
Os sinais de saída do PR 9202B e PR 9113B são conectados ao sistema de controle. Essa solução também elimina quaisquer problemas potenciais de loop de aterramento porque os dispositivos de campo não estão diretamente conectados a uma placa de entrada não isolada.
10. Desgaseificação de tiragem forçada – Medição de nível
Um sistema de desgaseificação de tiragem forçada é geralmente uma coluna alta, que é preenchida com embalagens ou bandejas que colocam o líquido influente em contato com uma fase gasosa com o objetivo de remover gases dissolvidos da água.
Para proteger a bomba a jusante, um interruptor de nível no poço claro é necessário. Esta aplicação é resolvida usando um interruptor de nível e uma válvula de maquiagem no sistema de troca iônica. A chave de nível é conectada ao isolador de pulso PR 9202B, que é medido pelo sistema de controle. Uma saída do sistema de controle ativa o driver de solenóide / alarme PR 9203B, que controla a válvula de composição.
Esta aplicação é IS / Ex devido à presença de gases inflamáveis. A solução eletrônica PR fornece alto isolamento e também a possibilidade de usar o 4501 para teste do sistema.
11. Linha influente
– Medição de fluxo
Os tubos afluentes chegam à instalação de águas residuais a partir dos esgotos. O governo exige um sistema de medição de vazão em tempo integral que forneça uma estimativa das faixas de vazão máxima, mínima e média.
Medidores de vazão eletromagnéticos são instalados para medição de vazão em tubo completo. Os medidores de vazão são conectados diretamente ao transmissor universal PR 4116 com o display / frente de programação PR 4501 anexado.
O PR 4116 fornece uma transferência precisa do sinal para o sistema de controle e o PR 4501 a oportunidade de uma calibração de processo 100% digital eliminando potenciômetros de calibração de zero e span e também a indicação de valores de processo reais.