INVERSOR DE EMERGÊNCIA SLIM - PDF Download grátis
Download "INVERSOR DE EMERGÊNCIA SLIM"
Maria do Pilar de Escobar Belmonte
1 INVERSOR DE EMERGÊNCIA SLIM O Inversor de Emergência SLIM trata-se de um dispositivo que deve ser acoplado juntamente com um reator, transformando as luminárias fluorescentes em sistemas de iluminação normal e emergência. O Inversor de Emergência SLIM também pode ser instalado na luminária sem reator, porém neste caso a luminária ligará somente em emergência. Além de possuir as mesmas vantagens dos Inversores de Emergência INTRAL, seu dimensional reduzido possibilita a instalação em luminárias de design diferenciado. Monovolt - 127V REATOR INVERSOR DE EMERGÊNCIA SLIM 127V 60Hz Tipo de Lâmpada Tensão Nominal (V) Consumo Bateria Conforme Tabela 127 <3 Tipo de Lâmpada Tensão Nominal (V) Consumo Bateria Conforme Tabela 220 <3 Monovolt - 220V REATOR INVERSOR DE EMERGÊNCIA SLIM 220V 60Hz Lâmpadas: Lâmpada Potência Tipo Fluxo luminoso (%) T5 T10 e T12 T5 T10 e T Autonomia 1hmin 1hmin O inversor pode alimentar uma lâmpada de 110W HO, porém, a autonomia será de aproximadamente 0 minutos (nesse caso não cumpre a NBR10898).
2 Características: Importante: Recarga em 2 horas; Baixo consumo; Bateria de Ni-Cd (5 células de 1,2V x 3,0Ah) com expectativa de vida de 10 anos; Pode ser utilizado com lâmpadas fluorescentes tubulares e compactas; Inclui LED indicador, suporte para LED, interruptor para teste e abraçadeira de fixação; Pode ser utilizado com reatores convencionais, partida rápida ou eletrônico, simples ou duplo. Aprovações: Norma NBR10898 Padrão de qualidade ISO Sempre verificar a tensão da rede antes de instalar; Aterrar o inversor de emergência e a luminária para segurança contra choque elétrico e redução de interferência eletromagnética; A energia sempre deve ser desligada antes da instalação do produto ou antes de qualquer manutenção; Não alongar o comprimento dos cabos em mais de 1 (um) metro; Antes de instalar ou realizar manutenção no sistema, certifique-se que o conector da bateria esteja desconectado. Se conectado antes da instalação poderá causar choque elétrico. É expressamente proibido utilizar bateria que não seja a que acompanha o Inversor de Emergência. Aplicações: Informações específicas: Temperatura de operação: Classe de Ruído: Variação na tensão de alimentação: Frequência da rede: 5 a 50 C A ±10% 60Hz Manutenção: O Inversor de Emergência SLIM contêm uma bateria recarregável livre de manutenção. Recomendamos testar o sistema mensalmente. Aguardar 2 horas antes de proceder um teste de longa duração. Montagem: Suporte para Led Furo do suporte do led de carga: Ø8mm Furo do interruptor de teste: Ø6,5mm Instalações profissionais como lojas, shopping centers, super mercados, escolas, prédios públicos, escritórios, indústrias, hotéis, etc. Garantia: Intral S.A. garante ao consumidor que o Inversor de Emergência SLIM está coberto contra defeitos de fabricação por um período de 2 anos. Esta garantia é válida para reatores instalados de forma adequada e em condições normais de uso. A garantia não cobre danos causados por umidade, intempéries, descargas atmosféricas, condições anormais de rede, violação da caixa e/ou alterações do produto, bem como o corte dos cabos.
3 Instalação: O Inversor de Emergência SLIM deve ser alimentado com uma fase permanente, sem passar pelo interruptor. Para os sistemas 220V Fase-Fase, o neutro pode ser substituído por uma Fase. Para utilização do Inversor de Emergência em aplicações com lâmpadas T5, obrigatoriamente a luminária deverá estar aterrada. L1 e L2 refere-se à ligação do reator à rede elétrica. A instalação deve obedecer um dos esquemas abaixo: Reator eletrônico REH-T5 SL DIGITAL Reator eletrônico POUP AFP 6F
4 Reator eletrônico duplo 8 fios: Inversor de emergência sem reator: NOTA 1: Para mais informações sobre esquemas de ligação acesse
5 Dimensões: Embalagem Produto A REATOR INVERSOR DE EMERGÊNCIA SLIM 127V 60Hz 0 REATOR INVERSOR DE EMERGÊNCIA SLIM 220V 60Hz 0 Produto: Dimensões em B C D (mm) E F G Peso (Kg) 2,70 2,70 de Barras Peças por Dimensões (mm) de Barras Caixa (C x L x A) 5 x 1 x x 1 x Embalagem: Devido a constantes atualizações tecnológicas, possíveis alterações poderão ocorrer sem aviso prévio. Rev.00/1
CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ILC300 / ILC700
--- CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ILC300 / ILC700 CONFORMIDADE COM NBR 10.898 R.05 Sumário: 1. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 2 2. ANTES DE INSTALAR 2 3. INSTALAÇÃO 3 a. Rede elétrica 3 b. Circuito de
Balança de Plataforma Elgin BPW 10.000 As balanças eletrônicas de plataforma BPW300 da ELGIN são super-resistentes, com base desenvolvida em aço carbono e pintura eletrostática, coluna e prato em aço inox
Lighting MASTER LEDtube GA - A nova geração de iluminação tubular econômica MASTER LEDtube GA A Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED ao formato de uma lâmpada fluorescente tradicional. Seu
Manual do usuário EPS 301 EPS 302
Manual do usuário EPS 301 EPS 302 EPS 301 e EPS 302 Dispositivo de proteção contra surtos elétricos bivolt Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras. Os produtos