DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS - PDF Download grátis
DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS
Download "DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS"
Yan Garrido
1 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA Coordenadoria de Infraestrutura DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS Vanderleia Santini Llorente Coordenadora André Luis Ribeiro Leite Arquiteto Carla Giovana Vendramin Miquelam Arquiteta Eduardo Henrique de Almeida Pereira Arquiteto Andreza Cristine Guimarães Engª Civil Fernanda Barboza Cortz Engª Civil Sidnei Chudek Gontarz Eng. Eletricista 2018
2 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS Observações gerais Cronograma de trabalho PADRONIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS Lista de desenhos e codificação de arquivos Formatos de arquivos Carimbo e Folhas Escalas de desenho Elementos de desenho Relação de penas e orientações para CAD Nomenclatura Nomenclatura de diretórios Nomenclatura de arquivos Nomenclatura de layers ELABORAÇÃO DE PROJETOS Normas técnicas Levantamento de legislações e documentações necessárias Elaboração de projetos legais e tramitações de aprovações Projetos a serem elaborados/entregues Laudo de Sondagem Projeto de Eficiência Energética e Sustentabilidade Projeto de Terraplenagem Projeto de Pavimentação Projeto de Fundação e Contenção Projeto de Estrutura de Concreto Projeto de Estrutura Metálica Projeto de Drenagem e de Galerias Pluviais Projeto de Instalações Hidrossanitárias Projeto de Instalações Elétricas Projeto Luminotécnico Projeto de Instalações Telefônicas e Rede Lógica Projeto de SPDA e aterramento
3 Projeto de Áudio e Vídeo Projeto de Climatização Sistema VRV, Câmara fria, Exaustão, Coifas e Ventilação Projeto de Segurança - Circuito de TV e Alarme Patrimonial Projeto de Central de Gás (G.L.P.) Projeto de Acústica Projeto de Paisagismo Projeto de Acessibilidade Projeto de Transporte Vertical Projeto de Impermeabilização Projeto de Sistema Fotovoltaico Maquete Eletrônica - Apresentação tridimensional Orçamento Analítico do Custo da Obra Gerenciamento e Compatibilização Final de Projetos e Orçamento Memorial Descritivo Responsabilidades
4 DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS A presente discriminação tem por objetivo apresentar aos proponentes as principais atribuições que serão assumidas pela empresa e/ou profissionais que forem contratados para prestação dos serviços especializados para elaboração de Projetos Executivos Complementares para a Unidade Integrada de Irati/ PR. 1.1 Observações gerais É obrigatório ao Contratado atender a todos os itens descritos neste documento e às solicitações efetuadas pela Fiscalização do contrato no início e durante todo o desenvolvimento das etapas previstas. Os projetos executivos, especificações técnicas, cronogramas e planilhas devem contemplar as necessidades descritas no projeto básico de arquitetura e topográfico, e o atendimento às Normas Brasileiras e às Normas Municipais aplicáveis, sendo desenvolvidos a partir dos dados e condicionantes fornecidos pelo SESC/SENAC. Qualquer alteração das diretrizes iniciais, inclusive metragem de áreas abrangidas pelo projeto, deverá ser previamente analisada e discutida com a Fiscalização Técnica da Contratante. Todos os Projetos Complementares deverão ter sua concepção voltada para o uso racional de água, energia elétrica e materiais construtivos, desenvolvidos no Projeto de Eficiência Energética. Este projeto, deverá apresentar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos componentes e sistemas da edificação. Deve ser enfatizado o aproveitamento da iluminação e ventilação naturais e racionalização de custos de execução sempre que possível. Também deverão apresentar (no mínimo) soluções sustentáveis, como captação e aproveitamento de águas pluviais, aquecimento solar, sistema fotovoltaico, entre outros, visando sempre a viabilidade construtiva e de uso. É obrigatório e caberá ao Contratado pesquisar e consultar as normas específicas referentes aos seguintes temas, e todas as normas municipais, estaduais e federais aplicáveis ao perfeito desenvolvimento dos projetos. Não é obrigação do SESC/SENAC o fornecimento de qualquer norma ou legislação, exceto suas normas e regulamentações internas. Está incluso no escopo de cada serviço, o custo de impressões, CDs, DVDs, e demais itens necessários para o desenvolvimento e apresentação dos projetos, sempre levando em consideração a necessidade de uma entrega para o SESC e outra para o SENAC, sendo somente considerado entrega efetiva da etapa quando as duas casas estiverem de posse de sua cópia. Os valores de deslocamentos necessários para visitas técnicas, bem como levantamentos, elaborações de projetos, aprovações legais e outros estão inclusos dentro dos itens referentes a cada disciplina. É de responsabilidade do responsável técnico do projeto a verificação da existência e localização de qualquer infraestrutura necessária para elaboração do mesmo. Para as elaborações de todos os serviços, sendo de projeto, orçamentação ou descritivo, deverão ser apresentados versões parciais, de forma a permitir que o SESC/SENAC controle a execução e a qualidade do serviço prestado. 4
5 1.2 Cronograma de trabalho No início dos trabalhos deverão ser formalizadas as datas de entregas parciais e finais para cada uma das etapas de elaboração do projeto, através de cronograma de planejamento de execução do contrato, firmado entre as partes. O não cumprimento das datas firmadas pela CONTRATADA irá caracterizar atraso e, consequentemente, sujeito a aplicação das penalidades previstas no contrato. 2. PADRONIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS A padronização na apresentação dos arquivos visa manter a uniformidade das informações apresentadas por todas as disciplinas em todos os desenhos elaborados, permitindo que a troca de informações seja mais precisa. Para elaboração destas diretrizes, foi utilizado como referência as Diretrizes Gerais para Intercambialidade de Projetos em CAD elaborada pela AsBEA junto com entidades do setor. 2.1 Lista de desenhos e codificação de arquivos Deverá ser apresentada listagem de documentos, discriminada por disciplina de projeto, conforme modelo abaixo: ESPECIALIDADE Nº PRANCHA PRANCHA DATA REVISÃO Arquitetura 1/10 Planta Baixa Pavimento térreo 04/02/2017 R01 Arquitetura 2/10 Planta Baixa 1º Andar 14/01/2017 R00 Arquitetura 3/10 Planta Baixa 2º Andar 04/02/2017 R01 Sempre que houver qualquer tipo de modificação ou atualização nos documentos, estes somente serão aceitos com a listagem de documentos atualizada. 2.2 Formatos de arquivos Os desenhos técnicos deverão ser desenvolvidos em softwares que utilizam o sistema CAD, sendo salvos no formato DWG e PDF. Os desenhos desenvolvidos em outros formatos e convertidos para DWG também deverão seguir a padronização de layers/nomenclatura/cores descrita neste documento. Ocasionalmente, os produtos relativos aos projetos poderão ser desenvolvidos em arquivos com outros formatos (CDR, 3DS, etc.) para situações específicas de cada disciplina. Os arquivos de texto tais como memoriais e especificações técnicas, deverão ser entregues em formato DOC e PDF, e os arquivos de planilhas, tais como orçamentos, deverão ser apresentados em formato XLS e PDF. 2.3 Carimbo e Folhas Os layouts de pranchas e carimbos adotados deverão seguir o modelo fornecido pela equipe técnica do SESC/SENAC, devendo ser inseridos a identificação da empresa e nome do responsável técnico conforme orientado pelo SESC/SENAC no início dos trabalhos. Todos os carimbos deverão estar com logotipia impressa em cor, conforme cores padrão do SESC/SENAC. 5
6 2.4 Escalas de desenho Todos os desenhos deverão ser representados em suas dimensões reais, na escala 1:1. As pranchas com os desenhos podem ser apresentadas no modo layout para plotagem na escala 1:1, 1:10 ou 1:100, com liberdade de diagramação, buscando o uso racional da folha, e sempre utilizando os tamanhos de pranchas definidos pela ABNT (A0, A1, A2, A3, A4, etc.). Os tamanhos dos desenhos e fontes nas pranchas plotadas deverão estar em conformidade com as normas aplicáveis, oferecendo plenas condições de leitura e entendimento dos projetos. 2.5 Elementos de desenho Os elementos desenhados devem corresponder a uma entidade física e não ao seu símbolo, devendo ser representados da forma como realmente são. Os elementos abaixo devem ser desenhados OBRIGATORIAMENTE nas dimensões reais e na posição exata, pois serão utilizados como referência direta para outras disciplinas: ARQUITETURA: todos os elementos PAISAGISMO: todos os elementos ESTRUTURA: todos os elementos ELÉTRICA: shafts e recortes para passagem de tubulações maiores que 50x50mm, em estruturas e/ou alvenarias; eletrocalhas; quadros e caixas de passagem; luminárias especiais; equipamentos gerais. HIDRÁULICA: shafts e recortes para passagem de tubulações maiores que 50x50mm, em estruturas e/ou alvenarias; caixas de passagem; equipamentos de incêndio, hidrantes; ralos, calhas e grelhas de águas pluviais; louças; reservatórios; equipamentos gerais (bombas, válvulas de grandes dimensões, etc). CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO: shafts e recortes para passagem maiores que 50x50mm, em estruturas e/ou alvenarias; quadros e caixas de passagem; dutos com seus respectivos isolamentos; difusores; equipamentos gerais (condensadoras, evaporadoras, coifas etc.). Exemplo: a representação de um quadro elétrico de grandes dimensões, quando representado por um símbolo qualquer, pode gerar graves problemas de compatibilização nas instalações de outras disciplinas. Portanto, este elemento deve ser representado da forma como realmente é e com as suas dimensões reais. 2.6 Relação de penas e orientações para CAD De forma a manter a uniformização dos arquivos, as espessuras das penas estão associadas a determinadas cores no desenho. A relação abaixo, com a cor/número da pena e a respectiva espessura da pena para plotagem, deve ser seguida em todos os desenhos e por todas as disciplinas. 6
7 COR NO CAD COR IMPRESSA ESPESSURA (mm) mín. máx. 01 PRETO 0,10 0,15 02 PRETO 0,15 0,25 03 PRETO 0,18 0,30 04 PRETO 0,25 0,40 05 PRETO 0,35 0,50 06 PRETO 0,45 0,60 07 PRETO 0,15 0,60 08 CINZA (08) 0,10 0,20 09 CINZA (09) 0,10 0,20 24 MARROM (24) 0,13 30 LARANJA (30) 0,15 0, AZUL (162) 0,15 0, CINZA (250) 0, CINZA (251) 0, CINZA (252) 0, CINZA (253) 0, CINZA (254) 0,10 DEMAIS CORES COR DO OBJETO - Deverão ser adotados layers/camadas representado os elementos/materiais de forma separada, permitindo organizar o desenho por categorias de informações, sempre obedecendo a padronização de cor x espessura. 2.7 Nomenclatura Nomenclatura de diretórios No transporte de arquivos, os arquivos deverão ser enviados dentro dos seus diretórios e subdiretórios específicos Nomenclatura de arquivos No caso dos arquivos com os projetos e memoriais, bem como planilhas, deve seguir as nomenclaturas conforme segue no anexo I deste documento Nomenclatura de layers No caso dos arquivos com os projetos e memoriais, bem como planilhas, deve seguir as nomenclaturas conforme segue no anexo II deste documento. 7
8 3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS 3.1 Normas técnicas A CONTRATADA deve ter conhecimento de todas as normas técnicas relativas às disciplinas dos projetos em questão. Com relação às normas técnicas indicadas neste documento, sempre deverão ser utilizadas as suas versões atuais. 3.2 Levantamento de legislações e documentações necessárias A CONTRATADA deve ter conhecimento de todas as legislações e tramitações em que serão aplicadas nos projetos e orçamento a serem desenvolvidos. 3.3 Elaboração de projetos legais e tramitações de aprovações Os projetos legais deverão ser elaborados e compatibilizados com os demais projetos conforme o desenvolvimento. O início dos projetos legais e tramitações deverão ocorrer de forma a não atrasar a aprovação final da disciplina e obtenção dos alvarás de obras e demais licenças. As tramitações deverão ter acompanhamento direto, tendo, após as análises dos órgãos competentes, o prazo de 1 semana para novas correções e entrada de novos protocolos, devendo ser cuidadosamente conferidas todas as solicitações. A empresa CONTRATADA deverá entregar ao SESC/SENAC relatórios mensais de andamento de todas as aprovações e tramitações com cópias de todas as solicitações, e andamento do processo, de forma a permitir que a fiscalização do SESC/SENAC tenha conhecimento detalhado da aprovação em andamento. Estão inclusos neste item, toda e qualquer impressão, cópia e elaboração de qualquer novo item que venha a ser solicitado para a aprovação do projeto, mesmo que não previsto anteriormente em consulta ou aprovação prévia, bem como deslocamentos e outros que venham a ser necessários para a aprovação do projeto. O não fornecimento dos relatórios pela CONTRATADA poderá ocasionar em não cumprimento do acordado e caracterizar atraso. 3.4 Projetos a serem elaborados/entregues Laudo de Sondagem Apresentação de laudo técnico elaborado por profissional registrado no CREA, de acordo com as normas técnicas vigentes, contendo informações a respeito do tipo de solo existente e nível do lençol freático se existente, além de demonstrar os materiais que por ventura possam ser encontrados durante a sondagem, bem como lixo, tubulações, entre outros; Apresentação de pranchas contendo a locação dos furos e perfil geotécnico. Apresentação da ART de sondagem em nome do profissional responsável pelo laudo (o mesmo profissional apresentado na licitação). Descrição: O laudo de sondagem deverá contemplar o total de 25 (vinte e cinco) furos: 05 (cinco) furos na área de estacionamento do SENAC, 05 (cinco) furos prédio principal área SENAC, (01) guarita, e 06 (seis) furos na área estacionamento do SESC, 04 (quatro) para 8
9 o prédio principal área SESC, e 05 (cinco) para a quadra poliesportiva. Estes furos podem ser realocados entre os terrenos/edificações conforme a necessidade. A localização dos furos deverá ser previamente compatibilizada e aprovada com a equipe técnica do SESC/SENAC. Caso seja verificada a necessidade de adequação da quantidade de furos e do tipo de sondagem, a equipe técnica deverá ser informada. A execução dos furos deverá ser agendada com a equipe SESC/SENAC para que seja possível o acompanhamento Projeto de Eficiência Energética e Sustentabilidade A apresentação do estudo deverá ser através de um pre-diagnóstico (PD) e após validação da equipe técnica, realizado um diagnóstico energético (DE). O PD deverá abranger as oportunidades que o projeto poderá apresentar em termos de sustentabilidade e eficiência energética, além de identificar possíveis reduções de consumos futuros, estabelecendo critérios de viabilidade econômica - financeira, e depois demonstrar no DE o detalhamento das ações atrativas e importantes do estudo para o SESC e para o SENAC. O projeto deve abranger todas as etapas, desde o projeto, ao canteiro de obras, até mesmo a execução da obra, prevendo um Plano de Obras, onde deve prever o uso racional de materiais, o deposito correto, e o destino correto dos resíduos, onde cabe além do Plano de Obras, um Plano de Eficiência na Gestão de Resíduos. Este plano de eficiência na gestão de resíduos deve abranger a obra e a manutenção dos usuários pós obra. O projeto acompanhará toda a execução da obra, podendo ser feitos questionamentos ao responsável técnico, caso haja dúvidas ou dificuldades durante o processo. Caso o projeto demonstre alguma melhoria no sentido de eficiência e sustentabilidade do projeto arquitetônico, a área técnica SESC e SENAC deverá ser consultada se há ou não a possibilidade de mudanças no projeto. Etapas mínimas que serão exigidas no estudo: - Pre-diagnostico energético e hídrico e viabilidade técnico econômica; - Pre-diagnostico nas demais disciplinas; - Diagnostico detalhado: energético e hídrico; - Diagnostico detalhado das demais disciplinas; - Viabilização do projeto com eficiência energética, e sustentabilidade em todas as disciplinas; - Estudo de insolação; - Estudo de energia fotovoltaica (estudo solar, posicionamento adequado, materiais implantados etc.); - Apresentar soluções de sustentabilidade em todas as disciplinas contratadas, incluindo projeto arquitetônico; 9
10 - Acompanhamento de todas as disciplinas incluindo o projeto arquitetônico, viabilizando a sustentabilidade e eficiência; -Estudo luminotécnico visando a sustentabilidade e eficiência energética e financeira; -Estudo da climatização visando a sustentabilidade e eficiência energética; -Participação da compatibilização dos projetos, emitindo relatórios a todas as disciplinas, caso seja necessário a mudança de elementos (incluindo projeto arquitetônico, porém neste caso seriam apenas apontamentos, sendo responsabilidade do contratante fazer as adequações em projeto); - Apresentação de estudo final, contemplando o retorno financeiro de ambas as entidades em cada uma das soluções aplicadas aos projetos; - Relatório de Plano de Resíduos, para a obra e para o pós obra; - Realização do Plano de obras Projeto de Terraplenagem Apresentação de pranchas com detalhamento dos volumes de cortes e aterros das seções do terreno separadamente entre SESC e SENAC; Apresentação de memorial descritivo com a especificação dos materiais e dos serviços, referenciando as normas utilizadas; Apresentação de quantitativo de materiais e serviços, inclusive com a quantidade de material para corte e aterro, que devem ser apresentados separadamente entre SESC e SENAC. Descrição: Deverá ser realizada 1 (uma) visita técnica do profissional responsável pela elaboração do Projeto de Terraplenagem, antes do início da elaboração do projeto. A data da visita técnica deverá ser alinhada com a equipe técnica SESC/SENAC para acompanhamento. Deverão ser previstas 03 (três) visitas técnicas do profissional responsável pela elaboração do Projeto de Terraplenagem, durante a execução da obra. A data da visita técnica deverá ser alinhada com a equipe técnica SESC/SENAC para acompanhamento. Este item contempla a área total dos terrenos e não somente a área de ocupação das edificações. O Projeto de Terraplanagem deve estar em concordância com Projeto Estrutural e Projeto de Fundação e Contenção. Considerando o projeto de arquitetura, o projeto de terraplenagem consistirá da determinação dos volumes de corte, de empréstimos, de aterros e de bota-foras, se houver, e da movimentação de materiais necessária à conformação do terreno. Serão determinadas as quantidades de escavação, de compactação de aterro e as distâncias de transporte respectivas. As declividades dos taludes de corte e aterro deverão acompanhar as declividades existentes das vias atuais. Se caso houver necessidade de empréstimo de material, verificar viabilidade do local mais próximo para este empréstimo (contemplar nos custos). 10
11 As informações de importação e exportação de terra deverão estar contidas nas plantas, bem como o volume de terra respectivamente. Deverá constar em Memorial, os tipos de testes necessários para perfeita execução destes projetos (compactação, etc.). Determinar melhores coeficientes para os testes e quais são mais ideais para estes casos Projeto de Pavimentação Apresentação de memorial descritivo com especificação dos materiais e serviços, referenciando as normas utilizadas; Descrição: Apresentar projetos referentes a todas as pavimentações envolvidas nos projetos, conforme Projeto Arquitetônico (calçadas, estacionamento etc.) Apresentar detalhamento dos envelopamentos relacionados as tubulações de elétrica e hidráulica nestes locais (ou demais tubulações que possam passar por estes locais). Apresentar detalhamento dos cortes e descidas de cada local, referenciando os no projeto base. Demonstrar como ficam as interferências das fundações dos totens, postes, sombreiros etc Projeto de Fundação e Projeto de Contenção Apresentação de memorial descritivo com especificação dos materiais e serviços, referenciando as normas utilizadas; Descrição: Deverá ser realizada 1 (uma) visita técnica do profissional responsável pela elaboração do Projeto de Fundação e Contenção, antes do início da elaboração do projeto. A data da visita técnica deverá ser alinhada com a equipe técnica SESC/SENAC para acompanhamento. Deverão ser previstas 03 (três) visitas técnicas do profissional responsável pela elaboração dos dois projetos, durante a execução da obra. A data da visita técnica deverá ser alinhada com a equipe técnica SESC/SENAC para acompanhamento. O projeto de fundações deverá ser elaborado a partir da locação de pilares com as cargas (planta de cargas), fornecida pelo projetista estrutural. Deverá contemplar a edificação e complementos como muros e contenções, inclusive contenções 11
12 provisórias de natureza executiva, como cortinas de estacas, atirantamento e vigas de rigidez das cortinas. Deve conter memoriais de cálculo, plantas de locação de pilares com cargas, tipo e dimensões das peças estruturais da fundação (estacas, sapatas, tubulões, tirantes, etc.), com detalhes de todos os elementos construtivos, de acordo com as prescrições da ABNT, em especial a NBR 6122/2003, Projeto e Execução de Fundações. Seu detalhamento incluirá desenhos das armações das peças, tabelas de consumo de aço, especificação do volume e fck do concreto, memoriais de cálculo e especificações técnicas para a execução dos serviços. No caso de fundações diretas, a cota da base de cada estrutura de fundação deverá ser liberada no local, pelo projetista de fundações. Para a estrutura de contenção deverá ser apresentado projeto específico. Este item contempla a área total do empreendimento, assim como muros, muros de arrimos, estruturas de contenção, gabiões, rampas e escadas externas, cisternas, reservatórios, estrutura para mastros de bandeiras, estrutura para base das condensadoras, estrutura para base da subestação, central de GLP, taludes, base para comunicação visual, base para postes metálicos e outros elementos que se fizerem necessários em virtude do projeto arquitetônico e projetos complementares, visando à viabilização e execução da obra. O projeto de fundação e contenção deve respeitar o laudo de sondagem e estar em concordância com Projeto Estrutural, Projeto de Terraplenagem e Projeto de Drenagem. Deverá ser verificada a estabilidade das construções vizinhas do terreno, no seu aspecto de segurança, para a definição do tipo de fundação a ser adotado e suas condições de execução. Deverá ser comprovado que a solução adotada para a fundação é encontrada e aplicável na região da localização da edificação. Deverá constar em Memorial, os tipos de testes necessários para perfeita execução destes projetos (concreto, aço, compactação, etc.) Projeto de Estrutura de Concreto Apresentação de memorial descritivo com especificação dos materiais e serviços, referenciando as normas utilizadas; Apresentação do memorial de cálculo do projeto, indicando todas as cargas consideradas para cada caso e o método de cálculo utilizado; Descrição: Deverão ser previstas 03 (três) visitas técnicas do profissional responsável pela elaboração do Projeto de Estrutura de Concreto, durante a execução da obra. A data da visita técnica deverá ser alinhada com a equipe técnica SESC/SENAC para acompanhamento. O projeto da estrutura de concreto armado compreende o desenvolvimento e detalhamento completo de todos os componentes estruturais da edificação, pilares, 12
13 vigas, lajes, rampas de acesso, beirais/platibandas, vergas, contravergas, escadas, estruturas de fundação como sapatas, blocos de estacas, travamento e contraventamento, em função da proposta arquitetônica. O projetista deverá levar em conta as dificuldades construtivas das peças no momento da concepção da estrutura e o custo da mesma. Este item contempla a área total do empreendimento, assim como muros, muros de arrimos, rampas e escadas externas, cisternas, reservatórios, estrutura para mastros de bandeiras, estrutura para base das condensadoras, central de GLP, estrutura de contenções, vergas de esquadrias e outros elementos que se fizerem necessários em virtude do projeto arquitetônico e projetos complementares, visando à viabilização e execução da obra. Está incluída neste contexto a sustentação técnica ao projeto de arquitetura com relação à disposição dos pilares e elementos aparentes da estrutura. O projeto estrutural deverá ser constituído de folhas separadas de fundação, locação de pilares, formas e armaduras. Os pilares deverão ser desenhados em elevação, com detalhamento contíguo das seções. As folhas de formas deverão conter planta totalmente cotada das formas, cortes, volume de concreto para o pavimento e o fck adotado. As folhas de armaduras deverão conter a tabela de ferros e o resumo com o peso das bitolas, considerando-se 10% de perda. As folhas de pilares deverão conter detalhes das seções com os estribos. Adotar recobrimento do concreto recomendado por normas técnicas, e especificar no memorial a norma referenciada. Deverão constar nas peças estruturais os furos necessários à passagem de tubulações das instalações, cujo posicionamento deve ser informado oportunamente ao projetista estrutural pelos outros projetistas, com coordenação da fiscalização. Prever acústica destes furos (prever no projeto de acústica). Com exceção de onde se exigir tratamento específico e diferenciado, todas as lajes, mesmo as de piso do térreo, devem ser armadas (não deve ser utilizado contrapiso assentado diretamente sobre o solo). A sobrecarga admissível nestas lajes deverá ser de no mínimo 500 kgf/m². O projeto estrutural contempla, também, o detalhamento das lajes propostas, e estruturas em concreto pré-moldado, caso assim adotado. O projeto deverá apresentar tabela com detalhamento dos elementos estruturais separados por tipos, quantidades, pavimentos, etc. As tabelas deverão apresentar as quantidades de formas, aço e concreto separadamente de cada elemento. O projeto e memorial deverão descrever o sistema de escoramento e a quais elementos serão atendidos. O profissional responsável pelo projeto estrutural deve sugerir a melhor solução estrutural (concreto, metálico, pré-moldado, etc.) para viabilizar o projeto arquitetônico. O projeto estrutural deve respeitar o projeto arquitetônico da edificação, considerando a estética geral e os vãos propostos. A concepção da estrutura, além de estar compatibilizada com a arquitetura e com as demais instalações propostas, região da obra, características do terreno e tempo estabelecido para a construção, deverá ainda adequar-se à eventual flexibilidade de ocupação e possibilidade de expansões. O projeto deverá prever soluções de ancoragem para trabalhos em altura (para posterior manutenção, limpeza e restauração de fachadas das edificações) conforme normas NBR 16325, NR 18 e NR35, considerando-se itens básicos: 13
14 - As edificações com no mínimo quatro pavimentos ou altura de 12m (doze metros), a partir do nível do térreo, devem possuir previsão para a instalação de dispositivos destinados à ancoragem de equipamentos de sustentação de andaimes e de cabos de segurança para o uso de proteção individual, a serem utilizados nos serviços de limpeza, manutenção e restauração de fachadas. - Os pontos de ancoragem devem: a) estar dispostos de modo a atender todo o perímetro da edificação; b) suportar uma carga pontual de Kgf (mil e duzentos quilogramas-força); c) constar do projeto estrutural da edificação; d) ser constituídos de material resistente às intempéries, como aço inoxidável ou material de características equivalentes. Obedecer a seguinte ordem de apresentação de projeto: 1. Plantas e cortes. 2. Planta de locação dos pilares e cargas de fundação. 3. Planta de Formas, com cotas, cota de níveis e dimensões de todos os elementos de estrutura, quantitativos de formas e de concreto e demais detalhes necessários (juntas de dilatação, ligações e fixações, interface com outros elementos, proteções, etc.). 4. Desenhos de formas e armaduras dos elementos de fundações. 5. Desenho de formas e armadura de pilares. 6. Desenhos de formas e armaduras de vigas. 7. Desenho de formas e armaduras de lajes. 8. Desenhos de formas e armaduras de escadas, cortinas, reservatórios, etc. 9. Projeto das cisternas a serem implantadas, se for o caso. 10. Memorial descritivo da estrutura - com caracterização de materiais, cobrimentos, juntas de dilatação, especificação das impermeabilizações, passagens para tubulações e tratamento e pintura de proteção das estruturas metálicas. 11. Memória de cálculo. 12. Tabelas resumo de quantitativos de ferragens Projeto de Estrutura Metálica Apresentação de memorial descritivo com especificação dos materiais e serviços, referenciando as normas utilizadas; Apresentação do memorial de cálculo do projeto, indicando todas as cargas consideradas para cada caso e o método de cálculo utilizado; Apresentar pranchas com as deformações dos perfis e a capacidade de carga dos perfis, de modo que possa demonstrar que os perfis adotados em projeto satisfazem as resistências aos esforços de tração, compressão e resistência a flexão. Descrição: O projeto de estruturas metálicas, deverá ser desenvolvido atendendo às Normas da ABNT, em especial a NBR Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios 14
15 Método dos Estados Limites, NB Cálculo de estruturas de aço constituídos por perfis leves, e as normas internacionais da AIS (American Institute Steel Construction). Os desenhos devem conter todos os elementos e informações de detalhamento: peças estruturais principais e secundárias, tipos de uniões e ligações (soldados ou parafusados), nós estruturais, chapas de base, conexões com outros elementos estruturais e construtivos, transpasse de telhas e detalhamento de sua fixação, listas de materiais e respectivos pesos, coordenados aos demais projetos, servindo de base para o desenvolvimento dos desenhos de execução a serem confeccionados pelo fabricante da estrutura, que deverão ser igualmente apresentados para aprovação da fiscalização. Nesse projeto deverão estar levantados todos os componentes do sistema de coberturas, devendo os mesmos ser numerados conforme a posição que ocupam respectivamente em planta. As peças estruturais devem estar ilustradas em elevações de escala mínima 1:25, com detalhamento das peças verticais, horizontais e diagonais. O projeto contempla o projeto da cobertura (incluindo a estrutura dos telhados) do prédio, quadra, guarita, marquises, estrutura metálica para a sustentação da pele de vidro, estrutura de suporte dos brises e placas perfuradas, estrutura para escada metálica, estruturas de apoio do fotovoltaico e eventualmente outros elementos que possam ser sugeridos pelo projetista para viabilizar o projeto arquitetônico e sua execução na obra. Deverão ser apresentados e entregues os respectivos memoriais de cálculo do projeto e especificações técnicas para a execução dos serviços de fabricação e montagem bem como as recomendações para pintura. O projeto deverá prever soluções de ancoragem para trabalhos em altura (para posterior manutenção, limpeza e restauração de fachadas das edificações) conforme normas NBR 16325, NR 18 e NR35, considerando-se itens básicos: - As edificações com no mínimo quatro pavimentos ou altura de 12m (doze metros), a partir do nível do térreo, devem possuir previsão para a instalação de dispositivos destinados à ancoragem de equipamentos de sustentação de andaimes e de cabos de segurança para o uso de proteção individual, a serem utilizados nos serviços de limpeza, manutenção e restauração de fachadas. - Os pontos de ancoragem devem: a) estar dispostos de modo a atender todo o perímetro da edificação; b) suportar uma carga pontual de Kgf (mil e duzentos quilogramas-força); c) constar do projeto estrutural da edificação; d) ser constituídos de material resistente às intempéries, como aço inoxidável ou material de características equivalentes. Obedecer a seguinte ordem de apresentação de projeto: 1. Desenhos de fabricação e montagem contendo dimensões de todos os elementos da estrutura e detalhes necessários. 2. Detalhes das ligações (na montagem da obra, não são permitidas soldas de campo), aparelhos de apoio, juntas e interfaces com outros elementos. 3. Memorial descritivo da estrutura descrevendo materiais (aço, elementos de ligação, telhas, pintura, proteção contra corrosão, etc.) e serviços. 4. Memória de cálculo. 15
16 5. Todos os demais projetos necessários à completa compreensão das soluções propostas Projeto de Drenagem e de Galerias Pluviais Apresentação de memorial descritivo com a especificação dos materiais e dos serviços, referenciando as normas de dimensionamento utilizadas; Apresentar estudos com os cálculos; Descrição: Deverá ser realizada 1 (uma) visita técnica do profissional responsável pela elaboração do Projeto de Drenagem e Galerias de Água Pluviais, antes do início da elaboração do projeto. A data da visita técnica deverá ser alinhada com a equipe técnica SESC/SENAC para acompanhamento. Deverá ser realizada 2 (duas) visitas técnicas do profissional responsável pela elaboração do Projeto de Drenagem e Galerias de Água Pluviais, durante a execução da obra. A data da visita técnica deverá ser alinhada com a equipe técnica SESC/SENAC para acompanhamento. Este item contempla a área total dos terrenos e não somente a área de ocupação das edificações. Deverá ser projetado um sistema de captação de águas pluviais adequando à drenagem das áreas cobertas e pavimentadas da edificação (áreas internas e áreas externas, incluindo captação nos pátios, jardins, marquises, coberturas, etc). No projeto deverá constar a demarcação das áreas drenadas, com indicação de volume de contribuição e sentido de escoamento dos fluídos, o trajeto das tubulações com a indicação da respectiva bitola, declividade e especificação dos materiais, os poços de visita e captação com as cotas de nível de entrada e saída e o detalhamento do sistema de expulsão dos efluentes líquidos. Está prevista a existência de cisternas de reuso, aproveitando águas da cobertura para serem utilizadas em outros lugares, tais como irrigação de áreas externas, sanitários e outros a serem compatibilizados pelo SESC/SENAC no início dos projetos. O projeto deverá prever sistema de filtragem e solução de limpeza e esgotamento do reservatório. Serão preparados quadros de localização e de quantidades dos dispositivos de drenagem. As vazões de projeto deverão ser determinadas por métodos reconhecidos por normas técnicas, dimensionando os dispositivos de drenagem superficial, bueiros e qualquer outra obra de drenagem nas áreas envolvidas. Para o projeto de dimensionamento das calhas e descidas pluviais deverá ser adotado os relatórios de índices pluviométricos dos últimos 10 anos do local. Caso o estudo demonstre índices pluviométrico acima das normas técnicas, deverá ser adotado o calculado, caso contrário, adotar 10% acima do especificado nas normas. A descida pluvial deve minimizar impactos em projeto arquitetônico e ser estabelecida junto com os autores do projeto. 16
17 Os tempos de recorrência deverão ser de 10 anos para a drenagem superficial, de 25 anos para os bueiros. Deverá ser verificada a repercussão das novas vias sobre a drenagem da área. A fiscalização do SESC/SENAC deverá ser consultada. Deve ser previsto solução para a drenagem de canal existente nos terrenos, contemplando a sua canalização e sua interferência com o entorno, assim como a ligação desta drenagem com o sistema de drenagem existente na região de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos órgãos competentes Projeto de Instalações Hidrossanitárias Apresentação de memorial descritivo com especificação dos materiais e serviços, referenciando as normas utilizadas; Descrição Instalações de água: Deve estar de acordo com as necessidades apontadas pela planta de layout apresentada no projeto arquitetônico instalações de apoio, sanitários, vestiários, copas, cozinha, confeitaria, laboratórios, depósitos de material de limpeza, bebedouros, áreas de serviço externas e demais itens presentes nos projetos ou itens que se façam necessários. O projeto de água fria incluirá o esquema geral de distribuição com aproveitamento (e complementação) dos barriletes executados em PVC e colunas e ramais de distribuição. O projeto obedecerá às prescrições da ABNT, em especial a NBR Instalações prediais de água fria e a NBR Especificação de tubos e conexões de PVC para instalações de água fria. O sistema de abastecimento deverá ser dimensionado em função da conceituação de lotação e uso do prédio, bem como de abastecimento de água para prevenção contra incêndios. Desse modo as implicações de exigências do Corpo de Bombeiros no projeto de prevenção e combate a incêndio devem ser observadas em outras disciplinas de projeto deste trabalho, ou seja, arquitetura e estrutura. Se necessário, deverá a contratada adequar a solução de projeto para a utilização de poço artesiano ou outra solução que seja necessária para a viabilização da obra, bem como ajustar o projeto para a solução que permita que o mesmo seja legalizado pelos órgãos de meio ambiente ou de aprovação, sejam eles quais forem. O projeto de abastecimento de água, deverá prever o reuso de águas, podendo este ser otimizado para irrigação de jardins, sanitários, ou outros a serem compatibilizados com o SESC/SENAC no início dos projetos, sempre seguindo as premissas contidas no Projeto de Eficiência Energética e Sustentabilidade O projeto deverá conter minimamente, planta baixa de água das edificações, identificando reservatórios, colunas, registros, esquemas gerais em planta (escala 1:50), esquemas isométricos (escala 1:50), devendo ainda ser completado com detalhamento de elevações Perfis rebatidos (escala 1:25), complementando os esquemas convencionais e todos os elementos da rede de distribuição, etc., 17
18 diferenciando as tubulações de piso e parede e identificando as ligações com a rede de distribuição. Os desenhos deverão ter informações mínimas sobre material da tubulação, bitola de canos, cotas em projeção vertical e horizontal, alturas dos pontos de utilização, inclinação, declividades mínimas das tubulações e numeração das peças legendadas com texto elucidativo do nome de cada conexão. Deve ser previsto sistema de aquecimento de água a gás. Deve ser estudado o melhor sistema de aquecimento a ser implantado, de acordo com as condições climáticas da região podendo ser: sistema de aquecimento solar associado ao aquecedor de passagem individual, ou aquecimento solar associado a um sistema de acumulação individual ou ainda, aquecimento solar associado a sistema conjugado coletivo, com apoio a gás. Prever as entradas de água e os abastecimentos para incêndio separadas para SESC e SENAC. Descrição Instalações de esgoto sanitário: Deverá ser executado projeto sanitário para os pontos de emissão de esgoto de banheiros, cozinhas, copas, áreas de serviço, pontos de bebedouro, ralos em geral, e demais itens componentes do projeto arquitetônico, devendo seu desenvolvimento obedecer às orientações das Normas NBR Instalações Prediais de Esgoto Sanitário, NBR Especificações de tubos e conexões de PVC rígido para instalações prediais de esgoto sanitário e ventilação e NBR Tubos e conexões de ferro fundido para instalações prediais de esgotos sanitários e ventilação. Prever saída de água quente em equipamentos da cozinha com dutos metálicos adequados. A contratada deverá verificar a existência de rede pública de esgotos sanitários e adequar a conexão dos emissários às disponibilidades da rede pública. Se necessário, deverá a contratada adequar à solução de projeto para a utilização de sumidouro, fossa séptica, estação de tratamento de esgoto, ou outra solução que seja necessária para o atendimento da questão, bem como ajustar o projeto para a solução que permita que o mesmo seja legalizado pelos órgãos de meio ambiente ou de aprovação, sejam eles quais forem. Em hipótese alguma o esgoto pluvial deverá ser contaminado com cloacal. O sistema de esgoto pluvial e cloacal deve seguir as normas ambientais (IAP/ CONAMA/ ANVISA). Os projetos deverão conter esquemas gerais da tubulação sanitária na escala mínima de 1:50 e detalhamento dos ramais de banheiros, copas, cozinhas, tubos de queda e colunas de ventilação, na escala mínima de 1:25. O projeto deverá conter ainda notações discriminando os materiais empregados nas canalizações, bitolas, declividades mínimas de ramais e numeração das peças legendada com texto elucidativo do nome de cada conexão, cota em projeção vertical e horizontal, bem como planta baixa de esgoto das edificações, identificando tubulações, caixas, ligações, tubos de queda, ventilações, válvulas, etc., diferenciando redes pluvial, cloacal e redes especiais (depósito de resíduos perigosos), etc., diferenciando as tubulações de piso e parede e ligações com as redes de recolhimento. Deverá ser seguido o padrão existente no SESC/SENAC, com rede independente para lavatórios e vasos sanitários; 18
19 Verificar e confrontar as locações de todas as caixas externas e saídas do prédio, com o projeto de fundações, estrutural de concreto e metálico, elétrico e hidráulico. Observação: Deverá ser realizada 1 (uma) visita técnica do profissional responsável pela elaboração do Projeto de Instalações Hidrossanitárias, antes do início da elaboração do projeto. A data da visita técnica deverá ser alinhada com a equipe técnica SESC/SENAC para acompanhamento. Deverão ser previstas 03 (três) visitas técnicas do profissional responsável pela elaboração do Projeto de Instalações Hidrossanitárias, durante a execução da obra. A data da visita técnica deverá ser alinhada com a equipe técnica SESC/SENAC para acompanhamento. Este item contempla as áreas interna e externa, inclusive irrigação para as áreas permeáveis. Deve-se submeter o projeto à aprovação dos órgãos competentes e a verificação da existência e localização das galerias de água e esgoto no local é de responsabilidade do responsável técnico pelo projeto Projeto de Instalações Elétricas Apresentação de memorial descritivo e de cálculo com especificação dos materiais e serviços, referenciando as normas utilizadas; Descrição: Deverá ser realizada 1 (uma) visita técnica do profissional responsável pela elaboração do Projeto de instalações elétricas, antes do início da elaboração do projeto. A data da visita técnica deverá ser alinhada com a equipe técnica SESC/SENAC para acompanhamento. Deverão ser previstas 03 (três) visitas técnicas do profissional responsável pela elaboração do Projeto de instalações elétricas, durante a execução da obra. A data da visita técnica deverá ser alinhada com a equipe técnica SESC/SENAC para acompanhamento. Este item contempla a área total do empreendimento (edificação principal, construções anexas e todo o terreno). A contratada é responsável por fazer todo e qualquer tipo de questionamento de necessidades, bem como levantamento de todas as informações e normas aplicáveis, necessário para o bom desenvolvimento dos projetos antes do início das atividades, devendo estes apenas ser confirmados pelo SESC/SENAC. Deverão ser considerados todos os equipamentos a serem utilizados na Unidade, levando em consideração suas especificações técnicas (atenção aos equipamentos da cozinha pedagógica, equipamentos para sala de software e ainda do TC SESC e SENAC). O projeto deverá basear-se nas prescrições das Normas Brasileiras, em especial a NBR Instalações Elétricas de baixa tensão, NBR 5413, NBR 5419 e suas últimas revisões. Deverá ser dada especial atenção ao projeto luminotécnico, regulamentos 19
20 das Concessionárias locais dos serviços públicos, recomendações e necessidades do SESC/SENAC, contidas no Manual e ainda ao Projeto de Eficiência Energética e Sustentabilidade. O projeto da entrada de energia deverá levar em conta o estudo de cargas a serem instaladas na unidade e deverá ser realizada conforme normas vigentes. Este projeto deve ser aprovado perante a Concessionária de Energia Elétrica. As entradas de energia devem ser separadas entre SESC e SENAC. Ao submeter o projeto à aprovação dos órgãos competentes, a verificação da existência e localização da infraestrutura no local é de responsabilidade do responsável técnico pelo projeto, o mesmo profissional apresentado na licitação. Deverá ser previsto pela contratada, projeto de rede de energia estabilizada, independente da rede comum, considerando os Nobreaks de uso central independentes para SESC e SENAC, mantendo assim as redes estabilizadas totalmente separadas. Deverá ser apresentado, para cada projeto, memorial de cálculo completo. Deverá conter todas as cargas para cada quadro previsto a ser instalado no edifício, o fator de demanda da instalação e o cálculo do fator de potência e sua correção. O fator de potência deverá ser pesquisado com os fabricantes de cada equipamento a ser adquirido (ou já instalado), não podendo ser estimado. A consulta das potências de equipamentos é de responsabilidade do contratado. Apresentar um diagrama de queda de tensão geral dos quadros e apresentar os quadros de cargas para cada quadro. Apresentar um detalhamento dos quadros, apresentando no projeto sua forma realista, em dimensões e estrutura. Demonstrar se embutido ou não, tipo do material do quadro, cor, se haverá nomenclatura, com que tipo de material será feito a nomeação dos quadros e seus disjuntores, prevendo seus custos em orçamento. Deverá ser previsto em projeto a instalação de protetores de surto e sobre tensões elétricas nos quadros elétricos, e disjuntores residuais sempre que possível. Evitar soluções com DRs gerais, podendo utilizar DRs parciais nos quadros elétricos de acordo com normas específicas. O projeto luminotécnico deverá predominar com lâmpadas de padrão LED, sendo que as luminárias devem ser apresentadas em prancha em tamanho real. O projeto deverá contemplar não apenas as instalações internas do edifício, mas também a área externa, como o estacionamento, paisagismo e áreas de circulação externa, assim como a infraestrutura para a comunicação visual (totens, letreiros, etc), elevador, equipamentos de climatização, coifas, equipamentos de cozinha, etc. Contemplar toda a infraestrutura para sinalização de emergência, prevenção e alarme de incêndio, conforme estabelecido em projeto específico (fornecido pela CONTRATANTE). Para as portas de acesso do Hall de entrada do prédio principal deve ser previsto sistema de automação que permita a abertura das portas em caso de falta de energia elétrica. Todos os elementos do projeto, como luminárias, quadros elétricos, eletrocalhas e demais equipamentos devem estar em escala real, visando principalmente verificar interferências em outras disciplinas. Deverá ser apresentada vista interna de montagem de todos os quadros de distribuição, sempre metálicos e preferencialmente embutidos, com o 20
21 dimensionamento dos quadros e disjuntores e componentes em escala, destacando os eletrodutos de entrada e saída. Apresentar diagrama unifilar, destacando cargas e bitola do cabeamento de todos os circuitos, para todos os quadros de energia. Para todos os Quadros de Força/Comando onde temos alguma automação ou botoeiras de comando, como por exemplo para acionamento de bombas da rede hidráulica e incêndio (sensores, fluxostatos, pressostatos, etc.), Iluminação (fotocélulas e temporizadores), Totens/Letreiros (fotocélulas e temporizadores), e equipamentos de climatização, câmara fria, exaustão, coifas, ventilação, etc. (Sensores, temporizadores, botoeiras), o projeto de comando dos quadros deve ser apresentado completo, bem como os sensores e demais dispositivos devem estar apresentados em projeto, prevendo seus custos no orçamento. No breaks: Deverão ser previstos, quantificados e orçados equipamentos de uso centralizado, conforme estudo a ser desenvolvido pela contratada e aprovação da fiscalização do SESC/SENAC. No caso de uso de nobreaks centralizados, deverão ser detalhadas todas as interligações entre quadros na chegada e saída do(s) equipamento(s), passagem de cabos através de caixas de passagem, e todos os detalhes necessários ao perfeito entendimento do projeto. Os equipamentos previstos devem ser representados em escala real, com relação as dimensões e especificações do produto projetado, a fim de evitar interferências com as demais instalações dentro do ambiente técnico destinado a acomodar todos esses equipamentos. A representação deve ser de todo o conjunto (bancos de baterias, transformadores, etc.), inclusive representação em elevação/corte. Deverá estar contemplado quadros específicos, com a chave reversora para cada nobreak. Entrada de energia: Está previsto todo o estudo de entrada de energia, considerando todas as solicitações e exigências de concessionárias, incluindo todos os detalhes e plantas necessárias para a aprovação e execução do projeto. Anteriormente a execução, a CONTRATADA deverá confirmar por estudo a necessidade da elaboração da entrada por baixa ou por alta tensão. Deverá ser representado fielmente as dimensões e locadas no terreno em projeto de implantação, a fim de evitar interferências nos elementos arquitetônicos. Sistema de alarme e iluminação de emergência de incêndio: A contratada deverá prever projeto para instalação de sistema de alarme e iluminação de emergência de incêndio, bem como atendimento a quadros e bombas de incêndio, abrangendo a complementação dos sistemas compatíveis com os sistemas já implantados e de conhecimento do SESC/SENAC. Deverá ser realizado todo o detalhamento necessário para a perfeita execução da obra com base nas premissas e solicitações do projeto de Prevenção de Incêndios (já elaborados) do SESC/SENAC. 21
Leitura e Interpretação de Projetos Maio de 2016 Leitura e Interpretação de Projetos Formatos / Carimbos / Escalas www.cursos-ecivil.com.br 2 contato@cursos-ecivil.com.br Formatos Carimbos www.cursos-ecivil.com.br
MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO MPS MÓDULO DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM METODOLOGIA BIM
MÓDULO 0 DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM METODOLOGIA BIM VERSÃO 2018 SUMÁRIO 1. OBJETIVO...3 1.1. NORMAS...3 2. PLANO DE EXECUÇÃO BIM...3 3. PROJETO...4 3.1. MODELAGEM...5 4. COMPATIBILIZAÇÃO...6
ANEXO I (ao Edital de Convite nº 004/2001) CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
ANEXO I (ao Edital de Convite nº 004/2001) CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURA E INSTALAÇÕES DAS UNIDADES OPERACIONAIS
CGPO/DIFES/SESu. Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento
Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento 1 Instrução Sintática para apresentação de projetos de construção, ampliação ou reforma 2 Construção: 1. Comprovação Legal de Propriedade do Terreno; 2. Relatório
Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura - 11ª ed
Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura - 11ª ed PARTE I INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS 1 ÁGUA FRIA Entrada e fornecimento de água fria Compartimento que abriga o cavalete Medição de água
6 CICLO DE PALESTRAS 14 e 15 de outubro de 2015 MEMBRANAS MOLDADAS IN LOCO A Importância dos Projetos Os projetos envolvidos em uma construção são de imensa importância para que a execução da obra ocorra
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ANEXO XIII - TERMO DE REFERÊNCIA APOIO OPERACIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PREDIAIS E ORÇAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRE NÓS A OPOS Otimização de Projetos Obras e Serviços LTDA é uma empresa que trabalha com solução para todos os tipos de projetos de engenharia. Acreditamos que, para atender
PROJETISTA (nome, CREA): 1. FASE A CONCEPÇÃO DO PRODUTO (Estudo Preliminar e subfases, conforme NBR )
FASES CHECKLIST PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: EMPRESA (nome, endereço, tel./fax, e-mail): PROJETISTA (nome, CREA): LOCAL DE IMPLANTAÇÃO (endereço completo): 1. FASE A CONCEPÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO PROJETO DE ARQUITETURA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E/OU REFORMAS DE OBRAS DA UFJF. Versão 1 Revisada em 28 de maio de 2019
CONTEÚDO 1 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA... 17 Considerações gerais... 17 Partes constituintes de um sistema predial de água fria. 18 Entrada e fornecimento de água fria... 20 Medição de água individualizada...
Cronograma físico financeiro para o desenvolvimento de projetos executivos para construção do prédio da Biblioteca Central, no Campus Morro do Cruzeiro em Ouro Preto DISCIPLINAS DE PROJETOS 1ª REUNIÃO
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE
Instalações Prediais Hidráulico-Sanitárias: Princípios Básicos para Elaboração de Projetos 1 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA Partes constituintes de um sistema predial de água fria Entrada e fornecimento
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO I ESCOPO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO: RM 1415 - ELE/15 OBRA: OSASCO LOTE 01 SERVIÇO: PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ANEXO I ESCOPO 1. ESCOPO DOS SERVIÇOS Encontra-se relacionado a seguir o escopo
ANEXO I SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COMÉRCIO DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAZONAS
ANEXO I SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COMÉRCIO DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAZONAS TERMO DE REFERÊNCIA Termo de referência para contratação de projetos complementares do CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E OBRAS DIVISÃO DE PROJETOS VIÁRIOS
ANEXO XIV - TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROJETO VIÁRIO EXECUTIVO DE PASSEIO PÚBLICO APRESENTAÇÃO O presente documento constitui-se no Termo de Referência para Contratação de Empresa Especializada
Ministério da Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE Coordenação Geral de Infraestrutural Educacional CGEST MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO PADRÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS
Padronização de Documentos de Uso do Laboratório de Arquitetura e Engenharia
PROCEDIMENTO DE SISTEMA PS 4.2.3/2 1/8 1. OBJETIVO Padronizar todos os documentos de uso do, de forma a aumentar a eficiência da execução dos projetos, otimizar o tempo dos profissionais envolvidos e também
PROC IBR EDIF 029/2015 Análise de projeto de Instalações Prediais de Água Fria
INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS IBRAOP INSTITUTO RUI BARBOSA IRB / COMITÊ OBRAS PÚBLICAS PROC IBR EDIF 029/2015 Análise de projeto de Instalações Prediais de Água Fria Primeira edição
RESIDENCIAL SANTA MONICA MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO DO RESIDENCIAL SANTA MONICA A INFRAESTRUTURA DE IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA MONICA OBEDECERÁ ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES
EDITAL nº 08/2019 LICITAÇÃO nº P.A. nº / OBJETO
EDITAL nº 08/2019 LICITAÇÃO nº 768.803 P.A. nº 6025.2019/0005686-3 1. OBJETO Contratação de serviços técnicos profissionais para elaboração de Projeto Executivo Estrutural para reforma do Estúdio de Gravação
Elementos do Projeto Mecânico
Elementos do Projeto Mecânico DEPCO/SUPRO/DEXP/CORSAN VJul18 Memoriais, Desenhos, Especificações, Orçamento, Cronograma. Folha de rosto Onde deverá constar o nome, símbolo ou logomarca da empresa, o título
P2 2ª N1 Pré-dimensionamento dos elementos estruturais e carregamentos Turmas A01 e A02: 04/05/2018 Entrega dos trabalhos e avaliação 08/05/2018 Avaliação Tuma A03: 03/05/2018 Entrega dos trabalhos e avaliação
EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA COMPAGAS Nº 005/2015 GERÊNCIA DE ENGENHARIA ANEXO Q8 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
ITEM 1. INSTALAÇÃO DO(S) CANTEIRO(S) DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE RECURSOS HUMANOS, ENTREGA DO MANUAL DE GARANTIA DA QUALIDADE, PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OBRA E DESMOBILIZAÇÃO DA MESMA.
Grupo de Construçao Construção Departamento de Construção Civil Universidade Federal do Paraná APROVAÇÃO DE PROJETOS - PREFEITURA
APROVAÇÃO DE PROJETOS - PREFEITURA Disciplina: Construção civil I Departamento de construção civil Profa: Barbara T. V. Bôas Prof: Gabriel P. Marinho Assuntos - CONCEITOS INICIAIS - CREA PR - ETAPAS -
TEC I - Profa. Geilma Vieira 1
Universidade Federal do Espírito Santo Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Civil Tecnologia da Construção Civil I Novas edificações ou reformas de intervenções estruturais exigem a elaboração
TERMO DE REFERÊNCIA Objeto: Desenvolvimento de projeto de DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO ALDEIAS DA SERRA EM CAÇAPAVA. Escopo: Serviço de empresa de engenharia especializada na: - Elaboração de projeto
MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO MPS MÓDULO 09.6 DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO
MÓDULO VERSÃO 2018 SUMÁRIO 1 OBJETIVO... 3 2 DEFINIÇÕES... 3 2.1 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE S... 3 3 MEMORIA DE CÁLCULO DO... 4 4 DA OBRA/SERVIÇOS... 4 5 NORMAS, ESTUDOS, LEGISLAÇÕES E ELEMENTOS A SEREM
CASA DE BOMBAS IFAL CAMPUS PENEDO MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO ESTRUTURAL
CASA DE BOMBAS IFAL CAMPUS PENEDO MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO ESTRUTURAL DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA CASA DE BOMBAS DO CAMPUS PENEDO DO IFAL. 1. APRESENTAÇÃO Para a composição da
A AXIS SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
A AXIS SOLUÇÕES DE ENGENHARIA é uma empresa que tem por objetivo propor e desenvolver soluções de engenharia para sistemas industriais, atendendo de forma personalizada ao perfil de seus clientes, buscando
FOLHA DE CAPA TÍTULO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ESTUDOS DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA NA RDGN NÚMERO ORIGINAL NÚMERO COMPAGAS FOLHA CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHAS 1 / 6 ESTA FOLHA DE CONTROLE INDICA EM QUE
AVISO DE RETIFICAÇÃO I. EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 020/2010
AVISO DE RETIFICAÇÃO I EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 2/21 O SESI/SENAI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna publica a RETIFICAÇÃO referente ao edital de licitação Concorrência Pública n.º
COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS AULA 05 PROJETO DE ILUMINAÇÃO Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR Colegiado de Arquitetura e Urbanismo Prof. Philipe do Prado Santos PROJETO ELÉTRICO Projeto Elétrico