Aquecimento e Resfriamento – Remonato
O Aquecimento e resfriamento aplicam-se a sistemas que fornecem aquecimento, ventilação e ar condicionado para os edifícios.
Para as caldeiras, geradores de vapor e aquecedores de água, este Fator de Risco só se aplica para as unidades de queima (por exemplo: fornecimento de combustível, queimadores e os controles do queimador).
Caldeira de Recuperação é avaliada em Fator de Risco – Controle de riscos de processo.
O tipo, quantidade e extensão dos equipamentos de aquecimento e resfriamento existente na empresa que pode incendiar.
Sistemas de aquecimento e resfriamento pode representam um grau incomum (maior ou menor) de exposição para a ocupação se comparados com as expectativas normais da atividade.
Cumprimento com as normas locais no que diz respeito à instalação, revisão e testes periódicos.
Contenção de derrame de líquidos combustíveis.
Ventilação para evitar atmosferas explosivas.
Controles adequados para o equipamento aquecido (por exemplo: fechamento da válvula quando a água estiver em nível baixo, interruptores da pressão de ventiladores, intervalos de purga de pré-ignição, interruptores de pressão de combustível, detectores de falha da chama, temperatura da caldeira ou controles de pressão, etc.) interligados com válvulas de corte de combustível de segurança automáticas.
Procedimentos operacionais adequado de funcionamento dos equipamentos.
Inspeções periódicas, visuais e registradas. Frequência adequada à idade do sistema, tipo de equipamento e das condições ambientais. As inspeções têm por objetivo identificar e gerenciar sistemas com condições tais como:
Exposições de combustíveis perto demais dos equipamentos •Acumulo de poeiras ou resíduos oleosos
Evitar torres de resfriamento de construção combustível (ex.: componentes de madeira ou plástico)
Avaliar o risco representado pelos sistemas de aquecimento e resfriamento através da realização de uma análise de riscos formal. Considerar a aplicação da Análise de Riscos Zurich (ZHA) ou outra metodologia de Análise de Riscos para identificar os perigos, analisar os riscos e implantar medidas de controle adequadas.
Verificar se os sistemas de aquecimento e resfriamento estão projetados e instalados de acordo com as normas aplicáveis.
Verificar se os sistemas de aquecimento e resfriamento são inspecionados e mantidos por normas aplicáveis e técnicos qualificados. Os controles de combustão de equipamentos movidos a combustível devem ser reparados e testados anualmente.
Implantar um programa de licença para avaliar e autorizar o uso, a localização e disposição dos equipamentos de aquecimento portátil.
Gas and Oil Fired Space Heating (PDF)
Steam-heating boiler inspection and maintenancert_2-12.001 (PDF)
Hot Water Heating/Supply Boiler Inspection and Maintenancert_2-12.002 (PDF)
Cold Weather Preparation (PDF)
NPFA 31 Standard for the Installation of Oil-Burning Equipment
NFPA 58 Liquefied Petroleum
NFPA 85 Boiler and Combustion Systems Hazards Code — addresses boilers at or above 3.7 megawatts (12.5 million) Btu/hr)