MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - PDF
Download "MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO"
Wilson Cipriano Balsemão
1 1/41 MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
2 2/41 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO OBJETIVO ELEMENTOS GRÁFICOS NORMA TÉCNICA BASES DE CÁLCULO ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS CONDICIONADAS VELOCIDADE MÁXIMA DO AR PROTEÇÃO CONTRA INFILTRAÇÃO PESSOAS AR EXTERNO TABELA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS AR CONDICIONADO EXAUSTÃO MECÂNICA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SPLIT ESPECIAL Unidade Evaporadora Unidade Condensadora Circuito Refrigerante Isolamento Térmico da Tubulação CAIXAS DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO a) Gabinete b) Ventiladores c) Motores de Acionamento d) Filtragem VENTILADORES CENTRÍFUGOS ESPECIFICAÇÃO QUANTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DUTOS CONTROLES DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TERMOSTATO ELETRÔNICO DIGITAL COM DISPLAY PARA FANCOLETE OU SPLITÃO UMIDOSTATO ON-OFF AMBIENTE UMIDOSTATO ON-OFF PARA DUTO PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA AR MEDIDOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL PARA FILTROS CONTROLADORA LÓGICA PROGRAMÁVEL (CLP) MODULO ATENUADOR DE RUÍDOS BOCAS DE AR LIGAÇÕES ELÉTRICAS
3 3/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Quadros de Distribuição Painéis de Baixa Tensão Fabricação de Painéis Instrumentos de Medição Recebimento dos Painéis ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS ELETRODUTOS E CAIXAS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E MANOBRA ELETROCALHAS RELES E MEDIDORES MATERIAIS DE FIXAÇÃO ACESSÓRIOS PARA OS QUADROS ELÉTRICOS CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MONTAGENS GENERALIDADES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MATERIAIS DE COMPLEMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES PRELIMINARES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Montagem dos Quadros Elétricos Ligações Elétricas RUÍDOS E VIBRAÇÕES MANUTENÇÃO TESTES EM FÁBRICA Objetivo Teste Visual TESTES OPERACIONAIS DA INSTALAÇÃO Objetivo Aparelhagem Procedimentos Gerais Teste de aceitação de Salas Limpas Teste de Nível de Temperatura Teste de Nível de Umidade Teste de Nível de Ruído Teste de Vazamento nos Dutos Pressurização Teste de Velocidade e uniformidade Teste de Contagem de partículas Teste de Vazamento do filtro HEPA Testes Elétricos TESTES DE ISOLAÇÃO MÉTODO DE ENSAIO SERVIÇOS EXCLUÍDOS DO FORNECIMENTO ACEITAÇÃO
4 4/41 1. INTRODUÇÃO. O presente memorial descritivo refere-se ao projeto das instalações de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica do Reforma da Enfermaria de Apoio DM3. Endereço da obra: Rua Dr. Cesário Motta Junior, 112 Vila Buarque - SP Cliente Contratante:. 2. OBJETIVO. O relatório ora apresentado enfoca principalmente a concepção de projeto dos sistemas de utilidades do empreendimento, incluindo: caminhamento, dimensionamento, especificações técnicas e desenhos que completam o perfeito entendimento da obra. 3. ELEMENTOS GRÁFICOS. Os projetos contem as seguintes folhas: AR folhas de 01 a NORMA TÉCNICA. O projeto foi elaborado com base nas seguintes normas técnicas e recomendações: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; NBR Instalações de ar condicionado Sistemas centrais e unitários Parte 1: Projetos das instalações Parte 2: Parâmetros de conforto térmico Parte 3: Qualidade do ar interior; NBR Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais; RDC 50 - Normas para Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistências de Saúde, Brasília, 2002;
5 5/41 ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditionig Engineers) no caso da não existência ou de omissão das Normas ABNT, deverão ser respeitadas as recomendações constantes das publicações desta entidade; SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association) manuais HVAC Duct System Design e HVAC Duct Construction Standards a serem utilizados na fabricação e Projeto das redes de dutos; SMACNA / Manual for the Balancing and Adjustment of Air Distribution Systems As recomendações contidas neste manual deverão ser seguidas por ocasião do start-up, balanceamento e regulagem das instalações; AMCA (American Moving and Conditioning Association) As normas desta associação deverão ser respeitadas em todos os assuntos referentes aos dispositivos de movimentação de ar (ventiladores, exaustores, etc). 5. BASES DE CÁLCULO. Verão Temperatura externa = 34º C Umidade externa = 56% 5.1. Iluminação das Áreas Condicionadas. No cálculo de carga térmica consideramos a utilização de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescente na taxa total de 50W/m² Velocidade Máxima do Ar. Dutos de retorno do ar em geral 7,0 m/s Dutos de insuflamento do ar em geral 8,0 m/s Dutos de exaustão do ar em geral 8,0 m/s 5.3. Proteção Contra Infiltração. Todos os vãos de comunicação dos recintos condicionados com o exterior foram considerados normalmente fechados Pessoas. Para as taxas de calor liberadas por pessoas foram adotados os valores constantes na Norma ABNT NBR que são função do tipo de ocupação e das condições internas de cada ambiente.
6 6/ Ar Externo. Para determinar a vazão foram adotados os valores constantes na norma ABNT NBR em função do tipo de ocupação conforme segue: Vazão eficaz: A vazão eficaz de ar exterior Vef é considerada constituída pela soma de duas partes, avaliadas separadamente: a vazão relacionada às pessoas (admitindo pessoas adaptadas ao recinto) e a vazão relacionada à área ocupada. É calculada pela equação: Vef = Pz*Fp + Az*Fa Onde: Vef é a vazão eficaz de ar exterior, expressa em litros por segundo (L/s); Fp é a vazão por pessoa, expressa em litros por segundo (L/s*pessoa); Fa é a vazão por área útil ocupada (L/s*m2); Pz é o número máximo de pessoas na zona de ventilação; Az é a área útil ocupada pelas pessoas, expressa em metros quadrados (m2). Os valores a adotar para Fp e Fa estão estipulados na Tabela 1.
8 8/41
9 9/41 A Tabela 1 lista também valores típicos esperados da densidade de ocupação D, em pessoas por m2. Estes valores devem ser adotados para projeto apenas quando o número efetivo de pessoas no recinto não for conhecido. Vazão a ser suprida na zona de ventilação É a vazão eficaz corrigida pela eficiência da distribuição de ar na zona. É calculada pela seguinte equação: Vz = Vef/Ez Onde: Vz é a vazão de ar exterior a ser suprida na zona de ventilação;
10 10/41 Ez é a eficiência da distribuição de ar na zona. A Tabela 2 estipula os valores a adotar para Ez.
11 11/41 Vazão de ar exterior a ser suprida pelo sistema A vazão de ar exterior Vs, na tomada de ar, a ser suprida pelo sistema é calculada como segue: Sistema com zona de ventilação única Vs = Vz Sistema com zonas múltiplas suprindo 100% de ar exterior Vs = Vz Sistema com zonas múltiplas suprindo mistura de ar exterior e ar recirculado Quando um sistema supre uma mistura de ar exterior e ar recirculado a mais de uma zona de ventilação, esta parte da ABNT NBR estipula um método simplificado para o cálculo da vazão total de ar exterior Vs. Vs = [D* (Pz*Fp)+ (Az*Fa)] / Ev Onde: D é o fator de diversidade de ocupação (que corrige somente a fração do ar exterior relacionada às pessoas), definido como: D = Ps / Pz Sendo: Ps o total de pessoas simultaneamente presentes nos locais servidos pelo sistema; Pz a soma das pessoas previstas em cada zona; Ev a eficiência do sistema de ventilação em suprir a vazão eficaz de ar exterior requerida em cada zona de ventilação. Ev determinado em função da zona que apresenta o maior fator Zae, definido pela equação: Zae = Vz/Vt Sendo:
12 12/41 Zae calculado de entre todas as zonas do sistema; Vz a vazão de ar exterior requerida na zona de ventilação; Vt a vazão total insuflada na zona. Para sistemas VAV, Vt é valor mínimo de projeto desta vazão. A Tabela 3 estipula os valores de Ev a serem adotados.
13 13/ Filtros de Ar. Todos os filtros deverão ser selecionados para a velocidade de face máxima de 2,5 m/s e de conformidade com as especificações abaixo listadas, lembrando ainda que a classificação adotada para os filtros é aquela indicada pela Norma ABNT NBR Classe de Filtros Eficiência ( % ) GROSSOS FINOS ABSOLUTOS G1 50 Eg < 65 G2 65 Eg < 80 G3 80 Eg < 90 G4 90 Eg F5 40 Ef < 60 F6 60 Ef < 80 F7 80 Ef < 90 F8 90 Ef < 95 F9 95 Ef A1 85 E dop < 94,9 A2 95 E dop < 99,96 A3 (HEPA) 99,97 E dop NOTAS 1 Filtros grossos e finos: - classificados de acordo com a EN 779:2002; - Eg Eficiência gravimétrica para pó sintético padrão Ashrae 52.1 Arrestance; - Ef Eficiência para partículas de 0,4 μm 2 Filtros absolutos: - Edop - Eficiência para partículas de 0,3 μm, de acordo com a norma U.S.Military Standard 282 (Teste DOP).
14 14/ Tabela de Climatização dos Ambientes. As demais áreas terão condicionamento de ar através de splitão instalado em casa de máquina, rede de dutos e bocas de ar, conforme a seguinte tabela: Temp. (ºC) Pressão Estática Relação Ambiente Contíguo Controle Umidade Filtragem Insuflação Observações Isolamento 22±2 Reversível 40 60% A3/F7/G3 Exaustão c/ filtro A3 Semi-Intensiva 22± % F7/G3 Demais ambientes 23±2 0 - G1 6. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS Ar Condicionado. O Sistema adotado para o condicionamento do ar será do tipo SPLIT SYSTEM, de expansão direta, com modelo da unidade evaporadora do tipo Splitão Modular e Hi-Wall, interligadas cada uma com sua respectiva unidade condensadora. As unidades evaporadoras do tipo Splitão Modular, instaladas em casa de máquinas contendo os seguintes módulos: caixa de mistura, filtros, serpentina, ventilador, resistência elétrica e umidificador, serão instalados na vertical. As unidades condensadoras serão do fabricante Hitachi, instaladas em área externa, conforme apresentado em projeto. As unidades evaporadoras do tipo hi-wall serão instaladas na parede do próprio ambiente. As unidades condensadoras das respectivas unidades evaporadoras ficarão instaladas em área externa, conforme apresentado em projeto. Pelo entre forro caminharão as tubulações frigorígenas com as respectivas fiações de alimentação elétrica de cada sistema, onde serão interligadas na respectiva unidade condensadora. Deverão ser previstos para as unidades evaporadoras pontos de dreno, onde o instalador de ar condicionado se responsabilizará na interligação dos mesmos. Será de responsabilidade do instalador de ar condicionado a interligação elétrica desde o ponto de fornecimento de energia deixado pela instaladora das instalações elétricas até as respectivas unidades. O tipo de refrigerante dos equipamentos deverá ser ecológico.
15 15/41 O trecho da tubulação compreendido entre o evaporador e a sucção do compressor deverá ser isolado termicamente com espuma elastomérica de estrutura celular fechada de espessura nominal 13mm Exaustão Mecânica. Para todos os sanitários, DML e expurgos sem ventilação natural deverá ser previsto um sistema de exaustão, conforme apresentado em projeto. O comando dos ventiladores será através de interruptor. Para todos os equipamentos instalados no entreforro deverá ser previsto alçapão de acesso para manutenção. 7. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA. As especificações de materiais abaixo deverão ser rigorosamente seguidas. A utilização de materiais de outros fornecedores somente será permitida com aprovação por escrito do proprietário, gerenciador ou projetista. O fato de uma fábrica Ter sido comprada por um fabricante não habilita o produto a ser utilizado Split Especial Unidade Evaporadora. a) Gabinete Metálico Deverá ser construído em chapas tratadas contra corrosão com pintura para acabamento. Deverão ser dotados internamente com isolante térmico acústico em poliuretano expandido com 50mm de espessura, pintura externa padrão do fabricante e rechapeamento interno (painéis em sanduiche) com tratamento anticorrosivo. A bandeja de água condensada (aço inox) deverá ser isolada e impermeabilizada, com caimento para o lado de drenagem. Deverá ter caixa de mistura, fornecida pelo fabricante do Split. Deverão ser instalados sobre amortecedores de vibração do tipo elastômero com deflexão de 20 mm. b) Ventiladores Deverão ser do tipo Plenum-Fan acionados por motor elétrico trifásico, com polias reguláveis e correias. Os rotores deverão ser balanceados estática e dinamicamente e os mancais deverão ser auto lubrificantes, blindados e dimensionados para atender às pressões estáticas do sistema.
16 16/41 A velocidade máxima de descarga do ar deverá ser de 8m/s. O conjunto moto-ventilador deve ser montado sobre base única, provido de amortecedores de borracha. O ventilador deve ser totalmente retirável para efeito de manutenção. c) Serpentinas de Resfriamento Deverá ser constituída por tubos de cobre, com aletas de cobre ou alumínio espaçadas no máximo 1/8", perfeitamente fixados aos tubos por meio de expansão mecânica das mesmas. As cabeceiras deverão ser construídas em chapa de alumínio duro. Os coletores deverão ser construídos com tubos de cobre e com luvas soldadas nas pontas para adaptação à rede hidráulica. A velocidade de ar na face da serpentina, não deverá provocar o arraste de condensado para os dutos. A serpentina deverá ser testada com uma pressão de 21 kgf/cm 2. d) Filtros de Ar O filtro classe G3 deverá ser do tipo descartável com eficiência mínima maior que 85% conforme teste gravimétrico (ASHRAE - Standard 52-76). Não serão aceitos elementos filtrantes do tipo tela. O filtro classe F3 deverá ser do tipo descartável com eficiência mínima de 95% conforme teste colorimétrico (ASHRAE - Standard 52-16). O filtro classe A3 deverá ser do tipo descartável com eficiência acima de 99,99% conforme teste fotométrico DOP TEST segundo a U.S. Military Standard - MS 282. e) Aquecimento Será feito através de resistências elétricas trifásicas comandadas por um termostato de controle. O aquecedor contará com termostato de aquecimento e termostato de segurança. Deverá ter um módulo de potência para variar o aquecimento. f) Umidificação Será feita através de um umidificador constituído por reservatório de água em aço inox, com resistência elétrica, chave bóia e ponto de alimentação e será comandada por um umidostato Unidade Condensadora. a) Gabinete Construído em aço, terá tratamento anticorrosivo e painéis facilmente removíveis com guarnições de borracha.
17 17/41 Deverá possuir isolamento acústico interno de modo a diminuir o nível de ruído. b) Ventiladores Será com rotor axial ou centrífugo (conforme modelo indicado) de dupla aspiração com rotor sirocco acionado por motor elétrico bifásico. O rotor deverá ser rigorosamente ser balanceado estática e dinamicamente e os mancais deverão ser auto lubrificantes e blindados. A fixação do ventilador nas armações do gabinete metálico deverá ser do tipo elástico. c) Serpentina do Condensador Será feito de tubos de cobre sem costura, com aletas de alumínio. O número de tubos em profundidade será baseado nas condições de carga térmica para pior condição de ar externo do local e testado para uma pressão de 27 kgf/cm 2. d) Compressor Será do tipo scroll ou alternativo hermético ou semi-hermético para refrigerante ecológico. Deverá ter dispositivo de proteção contra falta de óleo, pressostato de alta e baixa pressões, aquecedor de carter, válvula de serviço e montado sobre base antivibrante com calços de borracha. e) Painel Elétrico Deverá comportar chaves de partida dos motores dos ventiladores e compressor, relés de sobre carga e todos os circuitos de controle e segurança Circuito Refrigerante. Será constituído de tubo de cobre sem costura, nas bitolas recomendadas pelo fabricante, de acordo com as distâncias de instalação. As tubulações deverão ser isoladas termicamente no trecho entre evaporador e sucção do compressor. Terão válvulas solenóides, visor de líquido, filtro secador e válvula de expansão do tipo termostática Isolamento Térmico da Tubulação. O trecho da tubulação compreendido entre o evaporador e a sucção do compressor deverá ser isolado termicamente com espuma elastomérica de estrutura celular fechada e alta resistência à difusão do vapor d água de espessura nominal 13mm.
18 18/ Caixas de Ventilação/Exaustão a) Gabinete Construção robusta e compacta em chapas de aço galvanizado e estrutura em perfis reforçados possuindo ainda tampas de acesso ao motor e transmissão providas de fecho rápido. O gabinete deverá ser isolado com 25mm de poliestireno expandido, rechapeado e tratado convenientemente contra corrosão e pintura de acabamento. b) Ventiladores Poderão ser utilizados um ou mais ventiladores em cada caixa em função das vazões de ar requeridas, sendo que estes deverão ser do tipo centrífugo, de dupla aspiração e de pás curvadas para a frente (Sirocco) ou para trás (Limit Load). Serão de construção robusta, em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, sendo os rotores balanceados estática e dinamicamente. A eficiência mínima aceitável é 65% para sirocco e 70% para limit-load. Os ventiladores e respectivos motores deverão ser montados em uma base única rígida. Os eixos serão bipartidos e unidos por acoplamentos elásticos montados sobre mancais de lubrificação permanente e auto-alinhantes. c) Motores de Acionamento Será um motor para caixa, do tipo indução, IP-54, classe de isolamento B, trifásico, 60 Hz. Será completado por polias reguláveis, correias e trilhos esticadores. d) Filtragem Sempre que exigido, as caixas de ventilação e de exaustão deverão ser providas de estágios de filtragem, segundo a classificação da ABNT NBR-6401, fixados em molduras de fácil remoção e manutenção Ventiladores Centrífugos. a) Geral Serão do tipo centrífugo com rotor do tipo sirocco ou limit-load de simples ou dupla aspiração, dependendo das tabelas de projeto. Será de construção robusta, em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo, pintura de acabamento, sendo o rotor estática e dinamicamente balanceado e os rolamentos deverão ser autocompensadores, blindados e com lubrificação permanente.
19 19/41 O ventilador e o respectivo motor serão montados em uma base rígida única, flutuante sobre coxins de borracha. O eixo será montado sobre mancais autoalinhantes, de lubrificação permanente, instalados fora do fluxo de ar. Deverão ter capacidade para o volume especificado com velocidade de descarga não superior a 8 m/s, e nível de ruído compatível com o local de instalação. As polias, correias e partes móveis exposta deverão ser protegidas, de modo a evitar o contato de pessoas e/ou materiais. b) Motor de Acionamento Será um motor elétrico de indução, proteção IP-65, isolamento classe B, trifásico, 60 Hz, 4 pólos. Será completo com polias, correias e trilhos esticadores, todos protegidos para instalação externa. 8. ESPECIFICAÇÃO QUANTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. As especificações de materiais abaixo deverão ser rigorosamente seguidas. A utilização de materiais de outros fornecedores somente será permitida com aprovação por escrito do proprietário, gerenciador ou projetista. O fato de uma fábrica ter sido comprada por um fabricante não habilita o produto a ser utilizado Dutos. Os dutos deverão ser construídos em chapa de aço galvanizado obedecendo às normas. O ar para os diversos ambientes será distribuído através de dutos convencionais de baixa velocidade, conectados aos difusores ou grelhas nos ambientes, conforme desenhos de projeto. Os dutos deverão ser construídos em chapa de aço galvanizado obedecendo as recomendações da norma NBR e os padrões de construção da SMACNA. Serão fixados por ferro cantoneiras e / ou vergalhões, presos na laje ou viga por pinos ou chumbador metálico. Deverão obedecer aos padrões normais de serviço e serem interligados por flanges especiais. Todos os dutos montados após caixas de filtros deverão ser flangeados com ferro cantoneira. Os dutos expostos ao tempo deverão ser tratados com primer à base de epoxi e pintura esmalte de acabamento. Se tiverem isolamento deverão ser rechapeados. Alternativa para Dutos Em alternativa aos dutos metálicos poderão ser oferecidos dutos em painéis de alumínio pré-isolados- MPU de 20mm de espessura. Deverão fabricados com painéis tipo sanduíche de alumínio gofrado pré isolado com espuma de poliuretano, deverão apresentar índice de propagação de chama
20 20/41 Ip inferior a 25 (classe A), de acordo NBR 9442 e indice de densidade ótica máxima Dm inferior ou igual a 450, de acordo com a ASTM E Não deve desprender vapores tóxicos em presença de chama. Deve ser observados os métodos de construção do sistema MPU, com aplicação de materiais e acessórios adequados. Sempre que houver necessidade, os dutos deverão ser reforçados usando sistema de enrijecimento (barras de reforço, discos de alumínio e parafusos). Deverão ser previstas portas de inspeção para vistoria e limpeza dos dutos. As portas de inspeção deverão ser fabricadas utilizando os mesmos painéis e acessórios do sistema MPU. Os dutos para o sistema de ar condicionado deverão ser isolados termicamente com mantas e placas aluminizadas, podendo ser auto-adesivas. São mantas à base de polietileno expandido de baixa densidade com filme metalizado, espessura 10,0mm, estrutura celular fechada com aproximadamente 200 microcélulas/cm2, densidade 35,0 ±5,0kgf/m3, condutividade térmica 0,035W/m.K ou 0,030kcal/m.h a 20ºC, fator de resistência à difusão de vapor d água de µ>6500, atenuação sonora de 27dB conforme norma DIN 4109, retardante à chama classificação R2 conforme normas NBR 11948/1992 e NBR 7358/1988. Os dutos para o sistema de ar condicionado também poderão ser isolados com isolamento térmico flexível de estrutura celular fechada na cor cinza, podendo ser auto-adesiva e com revestimento de alumínio. Espuma elastomérica à base de borracha sintética, espessura 15,0mm, condutividade térmica 0,037W/m.K a 20ºC de temperatura média, fator de resistência à difusão de vapor d água de µ 7000, atenuação sonora de 28dB conforme norma DIN 4109, Classe de material M-1 auto-extinguível, não goteja e não propaga chama. Não serão permitidos isolamentos do tipo lã de vidro. Todas as curvas serão providas de veios duplos, para atenuar a perda de carga. Os joelhos serão providos de veios simples. As ligações dos dutos às unidades condicionadoras, serão feitas com conexões flexíveis, a fim de eliminar vibrações. Os dutos terão fixação própria à estrutura, independentemente das sustentações de forros falsos e aparelhos de iluminação, etc, por meio de suportes e chumbadores, observado o espaçamento máximo de 1,50m (um metro e meio) entre os suportes. Deverá ser obtidos o perfeito alinhamento de eixo e total vedação contra vazamento de ar. Todas as superfícies internas dos dutos, visíveis através das bocas de insuflação ou retorno, bem como alvenarias visíveis através de tabicas executadas no forro, serão pintadas com tinta preta fosca.
21 21/ Controles do Sistema de Ar Condicionado. O sistema de controle eletrônico abrange termostatos, sensor de temperatura, transmissores, controladores, transformadores, válvulas automáticas, dampers, interruptores, painéis de controle, equipamentos de controle adicional e um sistema completo de fiação para prover um sistema completo e operável. Os controles previstos são: Sensores de temperatura para resfriamento. Sensor de temperatura e umidade para comandar o aquecimento e a umidificação. Termostato para impedir o funcionamento do reaquecimento acima de uma dada temperatura (termostato limite). Chave bóia para impedir o funcionamento da umidificação quando não houver água no tanque. Chave de Fluxo para indicar o fluxo de ar e impedir o funcionamento do sistema de aquecimento e umidificação quando não houver fluxo de ar Termostato Eletrônico Digital com Display para Fancolete ou Splitão. Termostato opera uma válvula on-off, relés ou válvula e ventilador em sistema de simples ou duplo estágio. Tecla com 1 ou 3 velocidades de ventilador Tecla on-off desliga todo o sistema incluindo ventilador Display digital em LCD com escala em graus Celsius Teclas d econtrole manual do Sistema e velocidade do motor Alimentação 220V 60 hz Faixa de ajuste de temperatura 5 a 35 ºC Umidostato On-Off Ambiente. Opera equipamentos de umidificação para diminuir a queda da UR ou equipamento de desumidificação quando aumenta a UR Botão de ajuste de set point removível Escala de montagem e placa de identificação para montagem vertical Montagem horizontal Elemento sensitivo fita de nylon Diferencial fixo de 5% de UR, faixa 20 a 80%
22 22/ Umidostato On-Off para Duto. Montado no duto de retorno de ar para controle de umidificação e desumidificação. Botão externo de ajuste de set point Elemento sensor de umidade de nylon Diferencial fixo de 4 a 6% de RH, faixa 35 a 65% Contato SPDT Pressostato Diferencial para Ar. Conexão 6 mm para pressão alta e baixa. Capacidade de contato 1,5 A 250 V. Proteção IP Medidor de Pressão Diferencial para Filtros. Manômetro em U com escala ajustável e tubo acrílico de medição, montado em suporte perfilado. Líquido de medição: Água Escala: 0 a 1000 Pa Dimensões: Largura 45 mm aprox. / Altura 195 mm aprox Controladora Lógica Programável (CLP). Controladora digital microprocessada programável, contendo: 4UI, 1 FLOT, 3DO. Controladora digital microprocessada programável, contendo: 16UI, 8 AO, 8DO. Display em cristal líquido com teclado, 4 linhas, 16 caracteres 8.3. Modulo Atenuador de Ruídos. O proponente deverá verificar a efetiva necessidade de utilização de atenuadores de ruídos nas redes de dutos de insuflamento e retorno, garantindo que o nível de ruído resultante em cada ambiente seja sempre inferior a 45 db(a). Caso o nível de ruídos seja superior, deverão ser utilizados atenuadores constituídos por células retangulares com carcaças em aço galvanizado devidamente tratadas e providas de material acústico-absorvente resistente à umidade e à abrasão até velocidades de 20 m/s aproximadamente.
23 23/ Bocas de Ar. Os difusores, venezianas e grelhas deverão ser de alumínio anodizado. As grelhas deverão ter aletas fixas horizontais e fixação invisível (arquiteturais). As grelhas de insuflamento deverão ter dupla deflexão. As grelhas de porta deverão ser indevassáveis com contra-moldura. Todos difusores lineares e grelhas contínuas de insuflamento deverão ter plenum com equalizador de fluxo e registro fornecido pelo fabricante das bocas de ar. As venezianas deverão ter tela protetora de arame ondulado e galvanizado e pingadeira. As venezianas completas deverão ter damper e filtro com no mínimo 60% de eficiência em teste gravimétrico. Os dampers de regulagem deverão ser de chapa de aço galvanizado com lâminas opostas. Os dampers de sobrepressão deverão ser de alumínio, fabricados para operar com velocidade do ar de até 15m/s. Os difusores especiais para Salas de Cirurgia deverão ser tratados com primer e pintados eletrostaticamente com tinta esmalte para acabamento. Os plenuns de insuflamento das Salas de Cirurgia deverão ser construídos em chapa de alumínio nº 10 USG nas laterais e nº 8 USG para fixação dos difusores. As conexões com os dutos deverão ser retangulares, com flange. Os plenums deverão ser fornecidos pelos fabricantes das bocas. As grelhas de retorno para sala cirúrgica devem ser providas de tela de retenção de fiapos, facilmente removíveis para limpeza, sem o auxilio de ferramentas Ligações Elétricas. Deverão ser feitas entre os painéis elétricos e os respectivos motores, controles e demais equipamentos. Está também prevista a interligação entre o quadro de força deixado pela obra e os quadros elétricos dos equipamentos, completa com todos os conduítes e fiação necessária. Toda a fiação deverá ser feita com condutores em EPR livre de halogêneos (LSOH), classe 0,6/1kv. A ligação final entre os eletrodutos rígidos e os equipamentos deverá ser executada em eletrodutos flexíveis, fixados por meio de buchas e bornes apropriados. A alimentação elétrica do ponto de força (deixado pelo projeto elétrico) até as respectivas unidades condensadoras/evaporadoras será por conta da instaladora de ar condicionado.
24 24/ Especificações Técnicas. Fazem parte integrante destas especificações os desenhos e detalhes. Somente poderão ser empregados materiais similares aos apresentados nestas especificações com autorização do proprietário ou representante do mesmo. Em caso de dúvida ou dificuldade em encontrar material especificado, o projetista poderá ser consultado através de seu contratante Quadros de Distribuição. Os quadros elétricos deverão ser construídos conforme diagramas trifilares e unifilares. Nos trifilares encontram-se informações individuais para construção de cada quadro. As especificações técnicas abaixo também deverão ser fornecidas aos fabricantes dos quadros. Os quadros serão feitos em chapa 14 USG com dobras soldadas. Serão do tipo embutido ou aparente conforme indicado no trifilar com porta externa, moldura e porta interna. Terá tratamento na chapa a base de jateamento de areia. Fosfatização com duas demãos de esmalte cinza-claro Asi-70 e com secagem em estufa. A porta externa deverá ter fecho rápido giratório em baquelite. Os quadros do tipo embutido terão grau de proteção IP40. Os quadros do tipo aparente terão grau de proteção IP54. Os barramentos de cobre interno deverão ser dimensionados para a capacidade de chave geral. Deverá conter barra de neutro isolado a terra aterrada. Os barramento deverão ser pintados nas cores da ABNT. - Fases : azul, branco e lilás. - Neutro : azul claro. - Terra : verde. Deverão possuir equipamentos reservas e espaços físicos para futuros equipamentos conforme indicado nos desenhos. Quando a indicação for de espaço físico deverão ser deixado barramentos de espera para o futuro equipamento. Todos os dispositivos de indicação instalados na porta externa, tais como botoeiras, lâmpadas ou medidores deverão ter plaqueta de acrílico próximo e acima indicando sua finalidade.