ESTABILIZADOR DE GÁS 3 ESTÁGIO 10KG - Controlbox
ESTABILIZADOR DE GÁS 3 ESTÁGIO 10KG
Downloads Ficha Técnica - 10kg
Cód: 0000001136
Até 4x R$20,00 sem juros
3 x R$26,67
4 x R$20,00
R$76,00 (5% de desconto) no boleto bancário ou débito.
Regulador de Pressão Terceiro Estágio para GLP com capacidade nominal de 10kg/h (d=1,8) considerando-se um ΔP min = 20 mbar. Este regulador pode ser montado com conexões ou regulagens especiais. Possui opção de ser montado com entrada 90º em relação a saída, apenas com a boca do bujão indicado na figura para a entrada 180º, podendo esta operação ser realizada durante a instalação do produto.
Estabiliza a pressão para o equipamento de queima, provocanto uma perda de carga controlada. Pode ser utilizado nas instalações prediais para reduzir a pressão da rede secundária para a pressão do equipamento de queima ou, ainda, evitar a troca de tubulação entre o abrigo de reguladores e equipamentos do apartamento.
Ajusta a pressão de saída de um equipamnento que necessita de uma pressão mais baixa que outro ligado na mesma tubulação. Exemplo: instalação de um fogão e aquecedor de água dentro de um apartamento, com o regulador de esgundo estágio localizado no térreo ou no andar.
Corpo em tampa zamac, obturador e diafragma em borracha nitrílica e demais componentes em alumínio, aço, zamac e plástico.
Características Estabilizador Expert 180º (Cód. CB52454)
-20ºC a + 100ºC
Faixa de Pressão de Entrada 30 - 200 mbaar (300 - 2000 mmca)
Pressão de Entrada Operacional 40 - 140 mbar (400 - 1400 mmca)
Faixa de Pressão de Saída 26 - 32 mbar (260 - 320 mmca)
Pressão de Saída Regulada 28 mbar (280 mmca)
Vazão Garantida 10 kg/h GLP p/ ΔP min = 20mbr
Conexão de Entrada e Saída 1/2" NPT Fêmea
"CUIDADO" - Observar o sentido de fluxo indicado no corpo do estabilizador.
Limpe a tubulação antes de instalar o estabilizador.
Em caso de instalar o estabilizador ao contrário, o mesmo não permitirá o fluxo de gás.
Para um bom desempenho do estabilizador, utilizar a "Pressão de Entrada Operacional" indicada na tabela axima.
O ajuste da Pressão de Saída pode ser feito através do disco de regulagem. Observar que o ajuste deve ser feito na pressão dinâmica, "não alterar a Pressão de Saída com o estabilizador sem fluxo de gás".
O estabilizador é ajustado e calibrado em fábrica, não sendo necessário alterar a pressão em campo.
Recomendamos não alterar as características originais do Estabilizador (como cortar a moela e/ou desmontar o estabilizador), sob o risdo de perda da garantia do produto.
A tinta vermelha no parafuso e na sobretampa é uma marca da fabricante. Isto evidencia a violação e/ou alteração do produto feita por parte de terceiros, com consequente perda da garantia.
Para vedaçãoa das roscas de entrada e saída do estabilizador recomendamos o uso de vedante como PTFE (Teflon) líquido ou vedante anaeróbico (trava rosca).
Outro tipo de vedante pode ser utilizado, porém em quantidade adequada, pois o excesso não aumenta a qualidade da vedação.