// // // PHPH.com.br - Medição precisa da tensão de rede com o LabVIEW e o multímetro 34401A (6,5 dígitos)
Neste artigo, utilizamos um multímetro Agilent/HP 34401A com precisão de 6,5 dígitos para monitor a tensão de rede em um ponto final de utilização (tomada) durante um feriado. O driver foi facilmente obtido no site da National Instruments e a interface utilizada foi a GPIB, conectada a um PC desktop comum por meio de uma placa PCI GPIB NI-488 da National Instruments (outras placas PCI antigas de qualquer marca poderiam ser utilizadas).
O código-fonte é muito simples pois visou apenas a aquisição e visualização de dados para fins de monitoramento e não o processamento de dados. O loop principal é exibido abaixo e o gráfico é atualizado conforme a taxa de amostragem escolhida:
Durante o monitoramento inicial de cerca de 10 (dez) minutos e taxa de amostragem de 1 (uma) amostra por segundo, obtemos o gráfico abaixo. Perceba que devido a alta precisão do instrumento, é possível visualizamos as alterações na tensão RMS em uma instalação elétrica de maneira muito minuciosa e nesse gráfico, o limite máximo de tensão medido foi de cerca de 229V. Como o limite no ponto de entrega é de 231V, obviamente a resolução da ANEEL não está sendo obedecida pela concessionaria de energia elétrica:
tensao tempo
Durante a madrugada, conforme o gráfico abaixo, os valores medidos da tensão de rede em RMS (V) foram ainda maiores, atingindo o pico de 239V no ponto de utilização final:
medicao madrugada
Mais nesta categoria: Traçando curvas características de resistores com o LabVIEW e fontes programáveis Rigol DP831A e DP1308A »
Rogério Mathias da Silva Quarta, 13 Julho 2016 16:54 Link do comentário
Estou aprendendo com vocês. Sou Técnico em eletrônica e gosto muito desses artigos relacionados e das novidades. podem me enviar se quiser, qualquer novidade e se quiserem, podemos também trocar mensagens sobre eletrônica. Tenho 58 anos de idade e trabalho com manutenção preventiva e corretiva em aparelhos eletrônicos há muitos anos.