Fotos do Galpão e Oficina
PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
(CLASSES P-60, P-90 e P-120)
Porta do tipo de abrir com eixo vertical, constituída por folha, batente ou contra marco e ferragens, que tem por finalidade impedir ou retardar a propagação do fogo e calor de um ambiente para o outro. Instalado ao nível do piso, destina-se a passagem de pessoas.
A Porta Corta-Fogo para saída de emergência do tipo de abrir com eixo vertical, é fabricada segundo a NBR 11742/97 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), sendo nossos modelos enquadrados nas Classes P-60, P-90 e P-120, resistentes a ação do fogo por sessenta, noventa e cento e vinte minutos respectivamente.
Em relação a seleção ou escolha da Classe da PCF a ser empregada em uma edificação, o cliente deverá verificar tal fato junto a uma Unidade do Corpo de Bombeiros de sua região ou estado, pois existem critérios, considerações e peculiaridades diferentes que poderão ser adotados.
As Portas Corta Fogo juntamente com seus acessórios instalados são testados periodicamente no Laboratório de Engenharia de Segurança (IPT/SP) sob acompanhamento da ABNT.
As Portas Corta Fogo para saídas de emergência são indicadas para instalação nos seguintes locais entre outros:
antecâmaras e escadas de edifícios;
acesso as passarelas e intercomunicação entre edifícios;
CARACTERÍSTICAS / FUNCIONAMENTO:
O Conjunto de Porta Corta Fogo (Marco + Folha) é fabricado com materiais incombustíveis (ponto de fusão acima de 1000ºC), no qual a Folha gira em torno de um eixo vertical posicionado em uma de suas bordas (lateral esquerda ou direita). A folha de Porta Corta Fogo funciona no requadro do marco, onde é fixada por meio de 03 dobradiças helicoidais. As Portas para saídas de emergência devem permanecer sempre fechadas, com o dispositivo de fechamento automático, e nunca trancadas a chave no sentido de evasão (fuga).
É expressamente proibido a utilização de calços ou outros obstáculos que impeçam o livre funcionamento da PCF;
Dimensão padrão: 0,90 x 2,10 metros;
Resistência mecânica ao fogo;
Estabilidade estrutural íntegra até 1100ºC;
lsolação Térmica entre um ambiente e outro;
Vedação às chamas: positivo até 960ºC.
Vedação aos gases: perfeita até 960ºC.
Obrigatória e fiscalizada pelo Corpo de Bombeiro em:
Fechamento de abertura em paredes de resistência ao fogo de 2 a 3 horas.
Proteção de antecâmaras ventiladas e escadas de saídas de emergência.
Fechamento de aberturas em paredes de separação nas áreas de risco classe B e depósito de risco classe A.(Nota: os riscos classe A e B são definidos pela tarifa "Seguro Incêndio do Brasil")
Acesso a áreas de refúgio.
FOLHA DE PCF
DETALHE DO MARCO
DESCRIÇÃO DAS IMAGENS ACIMA:
letra A: Rebite POP
letra B: Folha de PCF
letra C: Fechadura
letra D: Manta Cerâmica
letra E: Frisos
letra F: "U" Metálico
letra G: Reforço para Dobradiça (folha)
letra H: Grapa para Fixação
letra I: Contra Marco de PCF
letra J: Reforço para dobradiça (contra marco)
CLASSE MARCO FOLHA
P-60 11 44
P-90 11 46
P-120 11 49
ESCAPE – Sentido de Fuga
ESPECIFICAÇÃO DA PCF MONTA
BATENTE ou CONTRA MARCO:
Composto por ombreiras e travessa que destina-se a guarnecer o vão onde será instalado a Porta Corta Fogo e sustentar a folha da PCF. Fabricado em chapa de aço galvanizado ABNT número 18 (1,2 mm de espessura), recebe reforços em suas ombreiras para fixação das dobradiças. Possui dobras especiais para aumentar sua resistência mecânica e permitir o encaixe da folha em seu berço.
A fixação do batente na alvenaria é feita mediante 03 grapas de aço galvanizado que encontram-se em cada uma de suas laterais. O batente ao ser instalado deve ser completamente preenchido com argamassa de cimento e areia.
Fabricada em chapa de aço galvanizado ABNT número 22 (0,80 mm de espessura) com frisos horizontais, obtendo assim maior resistência mecânica. Possui pontos de reforços internos para fixação das dobradiças e é recoberta com perfil em forma de "U" para melhor acabamento.
A folha da porta quando instalada deve receber, sempre no sentido de fuga, um adesivo com fundo branco e letras verdes ou vice versa, com os dizeres conforme abaixo se segue:
Este adesivo deve ficar entre 1,60 a 1,80 metros acima do piso.
ISOLANTE INTERNO DA FOLHA:
Composto por Manta Cerâmica, um material incombustível, isolante térmico / acústico de bastante eficiência, sendo leve e flexível
Abaixo seguem algumas características da Manta Cerâmica:
PROPRIEDADES DA MANTA CERÂMICA:
Limite de uso contínuo 1100º C
Ponto de Fusão 1760º C
Espessura da Manta De 52 a 55 mm
Densidade para PCF P -60 De 96 a 115 Kg/m³
Densidade para PCF P –90 De 128 a 135 Kg/m³
Densidade para PCF P –120 De 166 a 176 Kg/m³
AI203 47 a 53 %
SI02 48 a 53 %
Outros Elementos 0,332 %
São consideradas ferragens obrigatórias das PCFs de uma folha três dobradiças (no mínimo) para fechamento automático da folha e a fechadura específica dotada de maçaneta de alavanca.
Do tipo helicoidal, são fabricadas em aço 1010/1020. Possibilitam operação de abertura por elevação da folha e fechamento automático por sistema gravitacional. São Fixadas através de 6 (seis) parafusos com rosca soberba (auto atarrachantes).
FECHADURA REVERSÍVEL:
Confeccionada especialmente para Portas Corta Fogo, possuem sistema de abertura por acionamento da alavanca da maçaneta (sem chave), com acionamento para cima ou para baixo, possuindo ainda roseta de acabamento externo e contra testa para o alojamento do trinco. É fabricada em aço 1010/1020.
As fechaduras que destinam-se também a evitar a intrusão, podem ser trancadas com chave em um dos lados, desde que possam ser abertas no sentido de fuga (evasão), sem a necessidade de uso de chaves ou ferramentas, bastando-se o acionamento da alavanca da maçaneta.
Barra Anti-Pânico.
Mola Hidráulica.
Fechaduras Especiais com chave.
A manutenção das PCFs é de responsabilidade do administrador da edificação onde a mesma encontra-se instalada. Sempre que se fizer necessário deve ser providenciada a regulagem ou a substituição dos dispositivos que não estejam em boas condições de funcionamento, que venham a impedir ou prejudicar o correto funcionamento da porta corta fogo.
Os serviços que compreendam a substituição de qualquer um dos componentes ou da própria folha devem ser realizados pelo fabricante da mesma ou por firmas por ele autorizadas.