» Eletricidade » Rede de Distribuição Primária
15 jul 2017	Adolpho Eletricista
A ETD tem por objetivo rebaixar a tensão de Transmissão ou Subtransmissão a níveis de tensão de Distribuição.
De acordo com o especificado em projeto elétrico de construção, conheceremos a tensão de saída da ETD.
A Tensão de Saída da ETD, bem como a Classe de Tensão são dadas abaixo:
Classe Saída Fases
Para efeito de projeto, a Classe de Tensão de 5 kV não é mais utilizada, pois requer cabos de alta bitola, pois quanto menor for a tensão maior será a corrente elétrica, e quem determina a bitola do cabo é a corrente elétrica.
Deveremos levar também em consideração o valor de tensão pelo comprimento do circuíto para fins de cálculo de queda de tensão.
ETD – Estação Transformadora de Distribuição
Conforme a característica da região, a ETD poderá ser aérea ou subterrânea.
De acordo com a carga instalada e a prevista para os próximos anos, determina-se a Classe de Tensão da ETD.
Nomenclatura das ETD's
Todas as ETD's possuem nome e sigla.
ETD Santo André – SND
ETD Ribeirão Pires – RPI
ETD Ibirapuera – IBP
Nomenclatura dos circuítos primários
A nomenclatura dos circuítos primários são compostas da sigla da ETD seguida do número do circuíto, sabendo-se que a Classe de Tensão 5 kV é composta por dois números, as de 15, 25 e 35 kV por três números, sendo que a de 15 kV inicia-se com o número 1, a de 25 kV com o 2 e a de 35 kV com o 3.
1 – ETD Santo André: a distribuição é 5 kV, o circuíto "0" será SND-00. o circuíto "1" será SND-01, o "2" será SND-02, e assim sucessivamente.
2 – ETD Ribeirão Pires: a distribuição é 15 kV, o circuíto "0" será RPI-100, o "1" será RPI-101, 0 "2" será RPI-102, e assim sucessivamente.
3 – Uma ETD cuja distribuição seja em 25 kV, o circuíto "0" será XXX-200, 0 "1" será XXX-201, o "2" será XXX-202, e assim sucessivamente.
4 – Uma ETD cuja distribuição seja em 35 kV, o circuíto "0" será XXX-300, 0 "1" será XXX-301, o "2" será XXX-302, e assim sucessivamente.
Salientando que todos os circuítos de distribuição primária que terminam com "0" ou "1" são circuítos socorro e ficam somente em tensão (sem carga), e somente serão utilizados em situações de emergência.
Os demais atendem as zonas urbanas e rurais.
Na saída da ETD, em sua extensão e nos encontros com diferentes circuítos primários, temos as chaves faca para manobra de circuítos, que poderão assumir o estado NA – Normalmente Aberta ou NF – Normalmente Fechada, de acordo com a posição em que se encontra no circuíto.
Sempre que a chave faca estiver na função de "vis-a-vis" (encontro de dois circuítos primários diferentes), estará na posição NA.
Na saída da ETD e no tronco (circuíto principal) do primário, estará na posição NF.
Chave Faca Normalmente Aberta – NA
Chave Faca Normalmente Fechada – NF
Encontramos também no circuíto primário religadoras automáticas para proteção e manobra, reguladores de tensão, bancos de capacitores, e ramais (derivações), aonde estão alocadas as chaves fusíveis, também conhecidas por chave Matheus, para proteção e manobra dos circuítos.
Conjunto Chave Fusível
Nas chaves faca, faca-fusível e chaves fusíveis encontraremos as plaquetas de identificação do circuíto primário a que pertence tal equipamento. Caso seja uma chave faca vis-a-vis encontraremos de um lado do conjunto a identificação de um dos circuítos, e no lado oposto a identificação do outro.
Identificações de rede
Identificando de cima para baixo, temos:
A, B e C – fases primárias
D – Condutor neutro
E – Chave fusível ou chave Matheus
F – Suporte para chave fusível
G – Transformador monofásico Sistema Delta
H – Rede secundária de distribuição
J – Ramal de ligação secundário
K – Rede de telefonia
Alimentados pelos circuítos de distribuição primária, temos ainda os clientes em média tensão – entrada primária, as Estações Transformadoras de Iluminação Pública e as Estações Transformadoras que geram os circuítos de distribuição secundária para alimentar os clientes em BT – Baixa Tensão.
5 Comments Eletricidade Banco de Capacitores, Chave Faca, Chave Fusível, Circuíto de distribuição primário, Eletricista em Santo André, Eletricista em São Paulo, Eletricista no ABC, ETD, Iluminação Pública, Proteção e Manobra, Rede Secundária, Regulador de Tensão, Religadora Automática, Subestação
← Iluminação Pública
Rede de Distribuição Subterrânea – RDS →
5 thoughts on "Rede de Distribuição Primária"
Gostei muito dos seus artigos aqui na página, está de parabéns!
Utilizei algumas vezes como base de informação rápida de conhecimento.
Senti falta apenas da RDS (Rede de Distribuição Subterrânea)
- 19 de julho de 2017 at 13:06
Bem vindo e obrigado pelo comentário, Welberth! Sempre atuei na RDA Rede de Distribuição Aérea. Porém vou procurar material para redigir um artigo sobre RDS. Grato pela sugestão!
- 19 de julho de 2017 at 17:29
nós é que nos sentimos gratos pela sua dedicação.
Os artigos são bem objetivos, práticos e de uma linguagem técnica bastante simples de se compreender.
- 21 de julho de 2017 at 18:08
ABOUT AUTHOR meus Parabéns conteúdo muito bom e muito interessante o interessante de se analisar e que e muito raro ver redes de media tensão nos níveis 24,5 kv e 34,5 kv na regiao onde moro e apenas 11,9 e 13,8 kv embora 24,5 kv e 34,5 kv precisaria de isoladores maiores, transformadores de distribuição específicos, ainda teria vantagem em bitolas de fio menores por que será que esses níveis são menos usados eu até hoje não conheci alguma região que tenha uma linha de média tensão com esses níveis de 24,5 e 34,5 kv sou de SP e aqui e tudo 11,9 KV e 13,8 KV enquanto o artigo meus parabéns respondeu muito curiosidade que eu tinha !
- 9 de fevereiro de 2018 at 19:52
Bem vindo, Douglas! Obrigado pelo elogio! As redes de 24,5 e 34,5 kV são pouco utilizadas devido ao custo de implantação do sistema elétrico. Algumas raras regiões da capital de São Paulo trabalham em 24,5 kV. Para converter de 11,9 e 13,8 para 24,5 ou 34,5 kV por ora não compensa financeiramente, uma vez que o sistema existente atende à demanda instalada e projetada para os próximos anos. Mudança de tensão implica em substituição de todos os transformadores de distribuição e também os rebaixadores das ETD's, bem como isoladores, para raios, capacitores, religadoras, seccionalizadoras, reguladores de tensão, disjuntores, muflas, enfim, fazer tudo novamente. Jogar fora o que se tem e instalar tudo novo. Imagine você trocar seu carro, moto, bicicleta, toda o mobiliário, vestuário, eletrodomésticos de sua casa, derrubá-la, reconstruí-la, e ainda ter que continuar morando nela durante a reforma (os clientes devem continuar sendo atendidos durante uma mudança de tensão). Acompanhei a mudança de 3,8 kV para 13,8 kV no ABC paulista na década de 80, e foi muito complicado e oneroso para os cofres da empresa. Deve ser muito bem planejado, organizado, projetado e executado para não haver perdas e danos.