Sistema de Esgoto - SAAEC
Histórico do Abastecimento e do Tratamento da Água de Colina
Estação de Tratamento de Esgoto do Córrego Retirinho
A Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do Sítio Colina entrou em funcionamento no dia 02 de Setembro de 2009, com uma vazão média de 42,4 l/s ou 152,64 m3/h.
Estação de Tratamento de Esgoto - Nosso Teto/Vila Guarnieri: Ete 1
O esgoto chega até a ETE Nosso Teto/Vila Guarnieri, através de dois emissários, um executado com manilha de barro vidrado de 200 mm (8¨), com comprimento de 200 metros e um recentemente executado com tubo de PVC com anel de borracha de diâmetro de 250 mm (10¨) com uma extensão de 200m. O Tratamento do Esgoto inicia-se na Calha Parshall, onde as grades metálicas retêm a parte sólida do esgoto que será aterrada no aterro sanitário. Essa Calha possui duas saídas que servem para decantar, ou seja, reter o material pesado. Depois de passar pela Calha Parshall o esgoto é lançado primeiramente na Lagoa Anaeróbia (menor), mais profunda e que possui lâmina d'água 426,42 m2 com profundidade de 3m e 50 cm. O esgoto fica retido nessa lagoa, onde proliferam bactérias que não precisam da presença de luz e nem de oxigênio, por 5 dias antes de ser lançado na Lagoa Facultativa (maior), com espelho d'água de 12.150 m2 e profundidade de 1 m e 10 cm. Nessa Lagoa, que é mais rasa porque as bactérias precisam da presença de luz e do oxigênio (A luz e o oxigênio que vão eliminar as bactérias), o tratamento dura 15 dias. Tendo como vazão máxima 12,81 l/s ou 46,11 m3/h e a vazão média 7,74 l/s ou 27,86 m3/h. O lançamento do efluente é feito através de uma rede executada com manilha de barro vidrado com DN de 200 mm numa distância de 1.240m até ser lançado no Ribeirão das Palmeiras.