Como instalar uma bomba d'água centrifuga? - Página 2 de 3 - FazFácil
A casa de bombas
As bombas deverão está alojadas em uma edificação denominada de casa de bombas.
Este edifício deverá ter dimensões tais que tenham espaços suficientes para permitirem com certa comodidade montagens e desmontagens dos equipamentos e circulação de pessoal de operação e manutenção, de acordo com as normas técnicas em vigor e com as recomendações dos fabricantes.
Por exemplo, um espaço mínimo de 1,50m entre cada conjunto.
Também deve ter espaço e estrutura para instalação de equipamentos de manutenção e serviço tais como vigas (para instalação de pontes rolantes, roldanas, etc), pórticos (para passagens livres) e aberturas em pisos e paredes.
Estudos sobre a disposição dos equipamentos, drenagem dos pisos são essenciais.
Na elaboração de projeto arquitetônico é importante o estudo da iluminação, ventilação e acústica.
O diâmetro da tubulação de sucção dever ser igual ou maior que o diâmetro da conexão da bomba
.A tubulação deve ser tão curta e reta quanto possível, com o mínimo de curvas.
Recomendamos o máximo cuidado com a vedação da tubulação de sucção, afim de evitar entrada de ar prejudicial à performance da bomba.
A tubulação deve ser fixada em suportes independentes evitando causar esforços sobre a carcaça da bomba.
A tubulação deve ser posicionada com a inclinação ascendente na direção da bomba. Isto elimina a possibilidade de formação de bolsas de ar .
No caso de sucção negativa, recomendamos a instalação de uma válvula de pé na tubulação de sucção.
Para instalações de bombeamento de água suja, recomendamos a instalação de um crivo na tubulação de sucção.