Extintor de Incêndio Pó Químico Púrpura K
Extintor foi projetado para o uso na indústria de óleo e gás, pela sua característica de alta capacidade extintora e dimensões reduzidas, que confere mobilidade e alta performance.
EI940 2,5 Kg 40:B-C 138 mm 345 mm 4,77
Extintor de incêndio portátil, com carga de púrpura-k, fabricado com a norma ABNT NBR 15808, fabricado em chapa de aço carbono. Pressurizado com N2, válvula gatilho com rosca M30x1,5 e acoplado um indicador de pressão com escala de 0 a 21 kgf/cm².
Destinado à proteção e combate aos riscos de incêndio em líquidos inflamáveis (classe B) incluindo equipamentos elétricos energizados (classe C), o agente extintor Púrpura-K é fabricado a base de bicarbonato de potássio com aditivos que o tornam um dos agentes mais eficientes em riscos de fogo classe B.
Cilindro: Fabricado a partir de uma chapa plana de aço carbono, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada 5 anos, a partir da data de fabricação conforme norma ABNT NBR 15808.
Indicador de Pressão: Fabricado em bourdon espiral de 0 a 21 kgf/cm² (1,03 MPa), com rosca 1/8" – 27 NPT.
Mangueira: Borracha com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm em latão para ser roscada na válvula e para a saída do gás, uma luva de empatação e difusor de descarga, medidas do subconjunto das mangueiras é diâmetro ؽ" x 350mm.