Potência do Kit: 310Wp | Vazão máxima: 6.120 L/dia | Altura Manométrica máxima: 30m | Composição: 2 Painéis Solares de 155Wp + 1 Bomba Solar de superfície.
TABELA KIT BOMBA SOLAR
Vazão Máxima 6.120 L/dia
Altura Manométrica Máxima 30 metros
Potência do Kit 310 Wp
Material da Placa Silício Monocristalino
Nº de Células 36
Tipo de Bomba Superfície
Altura Max. para Sucção. 1,8 metros
Veja a especificação técnica completa
VISÃO GERAL DO KIT BOMBA SOLAR 12V SINGFLO FL-40
O Kit Bomba Solar de 310Wp é um Kit de bombeamento de água com energia solar composto por painel solar fotovoltaico e bomba de água de superfície. Ele foi dimensionado cuidadosamente por especialistas para atender as necessidades de extração ou transferência de água de poço artesiano e reservatórios com uma vazão máxima de até 6.120 litros por dia, ou em uma altura manométrica de até 30 metros.
A energia gerada em corrente contínua (CC) pelo painel fotovoltaico alimenta diretamente a bomba ou um driver, não necessitando de energia elétrica e dispensando o uso de bateria estacionária. Com a bomba de água em funcionamento, ela consegue realizar o trabalho de captar a água e bombear para o local desejado.
Este kit utiliza uma bomba solar de superfície do tipo diafragma, com conexão de 1/2" polegadas para instalação.
Para pessoas ou empresas que precisam bombear água de um local para outro, o Kit de Bomba Solar é um conjunto de bomba dagua que permite utilizar a energia a partir de uma fonte inesgotável - o sol - para alimentar a bomba e assim fazer o bombeamento de água. Diferente de outras empresas, o Kit Solar de Bombeamento da NeoSolar é pré dimensionado para facilitar a escolha e melhorar a experiência de compra do usuário.
Esta é a solução mais viável e econômica para quem não tem acesso acesso a rele elétrica ou utiliza somente um gerador para alimentar a bomba de água.
ITENS INCLUSOS
1x Painel Solar Fotovoltaico 155W - Resun RS6E-155M
1x Bomba Solar 12V Singflo FL-40 - até 30m ou 6.120 L/dia
ITENS RECOMENDADOS
• Cabos e Conectores MC4 – Conduzem a corrente elétrica entre os equipamentos no sistema de bombeamento solar.
COMPONENTES DESTE KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR
PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 155W
Os painéis solares nesta faixa de potência são largamente utilizados para diversas aplicações Off Grid em locais remotos e difícil acesso. Seu tamanho facilita o transporte e manuseio na hora da instalação tornando este painel um dos mais desejados para sistemas de energia solar com bateria (Off Grid) e bombeamento solar. A placa solar é a responsável por transformar a energia do sol em energia elétrica.
BOMBA SOLAR DE SUPERFÍCIE
As bombas de superfície geralmente são instaladas próximo à superfície da água, puxando-a da fonte e deslocando para o uso ou reservatório. Geralmente são utilizadas para menores aplicações que necessitam de baixa vazão de água, apesar de também existirem bombas maiores. A maior vantagem é a facilidade de manutenção e reparos.
ESPECIFICAÇÕES DO KIT BOMBEAMENTO SOLAR 12V SINGFLO FL-40
Potência do Kit de Bombeamento: 310 Wp
Vazão Diária Máxima: 6.120 L/dia
Altura Manométrica Máxima: 30 metros
INFORMAÇÃO DO PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 155W
Potência do Painel: 155 Wp
Quantidade de Painel: 2
Número de Células e Tipo: 36 (4x9), Silício Monocristalino
Corrente Máxima do Fusível: 15 A
Código IP da caixa de proteção: IP 65
Para saber mais sobre este painel para energia solar, clique aqui, ou conheça a linha dessa placa clicando aqui.
PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO RESUN - INFORMAÇÕES CONSTANTES NA ENCE (ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - INMETRO)
• MÓDULO FOTOVOLTAICO
• Este produto tem seu desempenho avaliado pelo Inmetro e está em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem
• Modelo: RS6E-155P
• Classe de Eficiência Energética: A
• Eficiência energética (%): 18,05
• Área externa do Módulo (m2): 0,86
• Produção Média Mensal de Energia (kWh/mês): 19,37
• Potência nas Condições Padrão (W): 155
INFORMAÇÃO DA BOMBA SOLAR SINGFLO FL-40
Tipo de Bomba: Superfície
Vazão Diária Máxima*: 6.120 L/dia
Altura Manométrica Máxima: 30 metros
Tensão de Alimentação: 12 Vcc
Potência Máxima de Painel: 310 Wp
Tipo de Bomba (Motor): Diafragma
Altura Máxima para Sucção: 1,8 metros
Conexão: 1/2" pol.
Peso: 2,6 kg
Permite Gerador CA: Não
Permite Bateria: Sim
*Na condição de 6 horas de sol pleno.
Para saber mais sobre esta bomba de água para energia solar, clique aqui, ou conheça a linha deste bomba solar clicando aqui.
TABELA KIT BOMBA SOLAR
TABELA DE PERFORMANCE
Para cada altura manométrica, a imagem abaixo mostra a vazão em L/dia que cada bomba solar é capaz de bombear a água.
*Vazão em litros por dia (L/dia) na condição de 6 horas de sol pleno.
Lista de kits disponíveis na tabela:
PRO Samking 4SP5-10 CC/CA MAXX PRO Samking 3SP2-9 MAXX Singflo 300W 3JPB24-70 Singflo YM2440-30 Singflo FL-3203
PRO Samking 4SP5-10 CC/CA STD PRO Samking 3SP2-9 STD Singflo 600W 3JPB48-115 Singflo YM2460-30 INOX Singflo FL40
PRO Samking 4SP2-13 CC/CA MAXX PRO Samking 3SPF2-110 MAXX Shurflo 9325 Singflo DP-160 MAXX
PRO Samking 4SP2-13 CC/CA STD PRO Samking 3SPF2-110 STD Anauger P100 STD Singflo DP-160 STD
PRO Samking 3SPF1.5-80 Anauger P100 MAXX Shurflo 2088 MAXX
Anauger R100 STD Shurflo 2088 STD
Anauger R100 MAXX Shurflo 8000
INFORMAÇÕES DE CÁLCULO, INSTALAÇÃO E CUIDADOS NECESSÁRIOS
Para saber qual a melhor bomba solar para o seu tipo de bombeamento de água, veja alguns fatores que influenciam na escolha:
• O líquido que será transportado;
• O local de onde o líquido será retirado;
• Vazão necessária em L/dia;
• Altura manométrica total em metros.
Para o cálculo da altura manométrica, em metros de coluna d’água (mca), você deve ter em mente que ela representa a energia que a bomba deverá transferir ao líquido para transportar desde o reservatório ou poço, até o local desejado.
Nas bombas de superfície, a altura manométrica total é calculada a partir da soma do desnível entre a superfície do reservatório/poço e o ponto de entrega da água (altura de sucção + altura de elevação), com as perdas de carga da tubulação. A perda de carga é calculada através de tabelas específicas, no entanto para valores aproximados considera-se cerca de 10% do comprimento total da tubulação.
Por exemplo, se a tubulação tem 30 metros de comprimento, a perda de carga será 10% deste valor, resultando em 3 metros de acréscimo. Assim, a altura manométrica total será: altura de sucção da bomba + altura de elevação + 3 metros da perda de carga.
OBS: em caso de dificuldades para calcular a altura manométrica, use como referência nossa TABELA DE ALTURA MANOMÉTRICA.
*Exemplo do cálculo da altura manométrica para bomba de superfície. Para mais detalhes, confira o manual do produto.
Na hora de instalar a bomba de água solar é recomendado que se tenha alguns cuidados básicos tais como: certifique-se que a bomba seja instalada em um local protegido da chuva e intemperes. Ela deve estar acima da superfície da água, mas atente-se com a altura máxima de sucção e leve em consideração os períodos de alta e baixa do reservatório na hora da instalação. Evite tocar no corpo da bomba com ela funcionando, com a operação ela fica quente. Recomenda-se a utilização de um filtro na entrada da tubulação para não danificar o equipamento com sujeiras.