Qualidade de energia - Reativa serviços
R. Monte Cassino, 75 Bairro Verde
CEP: 13424-400 Piracicaba - SP
Telefone: (19) 3434-0437
E-mail: contato@reativaservicos.com.br
Melhor localização dentro do lay-out produtivo.
A presença de cargas geradoras de vibrações ou impulsos de origem mecânica.
A temperatura ambiente e umidade relativa do ar ambiente.
Um bom projeto de fundação considerando o solo existente.
Conhecimento prévio dos limites aceitáveis para a fonte supridora de energia. Neste caso, é importante que o departamento de engenharia do fabricante estipule quais são estes limites aceitáveis de tensões dentro do domínio do tempo.
O conhecimento prévio dos níveis de distorções harmônicas em tensão e corrente gerados pela própria máquina quando em operação e as harmônicas presentes.
O conhecimento prévio dos limites de compatibilidade eletromagnética.
A definição do sistema de filtros elétricos que fazem parte do fornecimento da máquina.
O conhecimento das características do alimentador elétrico disponível para a alimentação da máquina e a realização de medições antes e após a instalação da referida máquina, considerada carga sensível, para a certificação das características garantidas pelo referido fornecedor.
2. Qualidade de Energia da fonte supridora e Compatibilidade Eletromagnética
2.1. É comum encontrarmos definições vagas de limites de tensões de fornecimento, tais como: a nossa máquina necessita de uma tensão de 380 Volts, trifásica, 60Hz, com limites de ± 5% para a variação da tensão. Em termos de qualidade de energia é importante que estas tratativas sejam feitas via departamento de engenharia do referido fabricante, pois uma especificação como a acima descrita não tem qualquer fundamento técnico quando estamos falando de máquinas modernas, automáticas computadorizadas. É importante a definição da curva de qualidade de energia aceitável para este equipamento. Nesta curva teremos as zonas limites para variações de tensões de curta duração (µs), média duração (ms) e longa duração (s).
2.2. Outra coisa também comum é a própria máquina ser a fonte geradora de impulsos elétricos e de harmônicas, os quais podem causar problemas operacionais não só para a máquina em questão quanto para outras que estiverem no mesmo alimentador elétrico. Isto é muito comum, pois os projetos mecânicos são os mesmos, todavia os sistemas elétricos são diferentes para um fornecimento de um mesmo tipo de máquina quando fornecida, por exemplo, tanto para a Europa quanto para a América do Sul.