O palácio de Belém Um exemplo pioneiro - PDF Free Download
Download "O palácio de Belém Um exemplo pioneiro"
Felipe Henriques Lima
1 O palácio de Belém Um exemplo pioneiro Workshop - TIC e Eficiência Energética: O Estado deve dar o exemplo Teresa Ponce de Leão 23 de Junho de 2010
2 Extracto do relatório 2009 O processo que conduziu à realização da Auditoria Energética ao Palácio Nacional de Belém teve como objectivo principal a caracterização energética da Residência Oficial de Sua Excelência o Presidente da República, do Palácio, ao nível da qualidade térmica dos edifícios e dos seus sistemas energéticos, e a recolha de informação que permitisse a determinação de economias de energia numa óptica de Eficiência Energética e de Utilização Racional de Energia, com vista a induzir reduções, não só dos consumos energéticos e respectiva factura energética, mas também nas emissões dos gases de efeito de estufa - dióxido de carbono (CO2). Este processo foi desenvolvido pelos serviços da Presidência da República com apoio técnico e científico das equipas do INETI, da EDP, e da GALP. A caracterização deste processo consta dos documentos incluídos no Anexo I ao presente Relatório cujas principais conclusões se encontram sinteticamente plasmadas no seguinte texto que se transcreve do site da Presidência da República:
3 Enquadramento Objectivos da Auditoria Energética Caracterização energética do Palácio de Belém Determinação do potencial de U.R.E. e redução de custos Inspecção das condições de segurança das instalações energéticas Diagnóstico da qualidade do ar e emissões Identificação de oportunidades de melhoria Caracterização genérica de todos os edifícios e espaços, privilegiando: O Centro de Documentação e Informação O Palácio A Residência Oficial Os edifícios da Presidência (assessorias, gabinetes, Secretaria Geral) Metodologia de trabalho Baseada nos termos de referência indicados pela Casa Civil do Presidente da República (CCPR);
4 Metodologia e Parceiros Eficiência Energética dos Edifícios Comportamento térmico dos edifícios Iluminação e climatização (vertente eléctrica) Consumos de combustíveis Avaliação da eficiência dos equipamentos térmicos INETI Aquecimento das águas sanitárias Integração de microgeração INETI EDP GALP INETI / GALP INETI Qualidade do Ar Ar interior, conforto ambiental e emissões EDP / INETI Segurança das instalações energéticas Verificação das instalações eléctricas e de gás EDP / GALP
5 Edifícios Envolvidos Palácio de Belém e Residência Casa Civil e Militar Centro de Documentação e Informação (CDI) Secretaria Geral Análises Realizadas Caracterização arquitectónica e construtiva dos edifícios Condições de conforto térmico Sistemas energéticos sistemas solares e caldeiras Regulamentação e Certificação Energética Oportunidades de microgeração
6 RCCTE, Decreto-Lei 80/2006 Eficiência energética global expressa por quatro indicadores numéricos: Requisitos mínimos de qualidade função da zona climática (I,V) [Lisboa I 1, V 2 ] Necessidades nominais de energia para aquecimento (Nic); para arrefecimento (Nvc); para produção de águas quentes sanitárias (Nac); em energia primária (Ntc). Necessidades nominais < valores referência
7 Medição e monitorização Condições Térmicas Interiores Medição da temperatura interior e humidade relativa, recorrendo a data logger colocados em diversas salas com orientação e perfil de ocupação distintos Medição da radiação solar nos vãos envidraçados com colação de piranómetros no interior e exterior a fim de caracterização os vãos envidraçados e soluções de sombreamento. Condições Climáticas Exteriores Monitorização da temperatura e humidade do ar exterior, radiação global no plano horizontal, e direcção e velocidade do vento.
8 Avaliação Experimental
9 Equipamentos instalados
10 Medição de parâmetros em zonas interiores
11 Medição de parâmetros no CDI
12 Palácio Medição de Temperaturas 35 Palácio de Belém Temperaturas - Maio Temperatura [ºC] Text TGabPres TSalRec TSalJan TSalImp Horas
13 Palácio - Propostas de Intervenção SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DA QUALIDADE DO AR INTERIOR NOS EDIFÍCIOS Certificado de desempenho energético e da qualidade do ar interior Nº CER /ano Tipo de edifício: PALÁCIO DE BELÉM Morada / Situação: Calçada da Ajuda, nº11 Localidade: Lisboa Freguesia: Ajuda Concelho: Lisboa Região: Lisboa Data de emissão do certificado: Nome do perito qualificado: 1 de Julho de 2007 Validade do certificado: INETI Número do perito qualif.: Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de sob o nº Art. matricial nº Fracção autón. Este certificado resulta de uma verificação efectuada ao edifício ou fracção autónoma, por um perito devidamente qualificado para o efeito, em relação aos requisitos previstos no Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE, Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril), classificando o imóvel em relação ao respectivo desempenho energético. Neste certificado poderão estar identificadas possíveis medidas de melhoria de desempenho aplicáveis à fracção autónoma ou edifício, suas partes e respectivos sistemas energéticos e de ventilação, quer no que respeita ao desempenho energético, quer no que respeita à qualidade do ar interior. 1. Etiqueta de desempenho energético actual INDICADORES DE DESEMPENHO CLASSE ENERGÉTICA Necessidades anuais globais estimadas de energia útil para climatização e águas quentes Necessidades anuais globais estimadas de energia primária para climatização e águas quentes Valor limite máximo regulamentar para as necessidades anuais globais de energia primária para climatização e águas quentes Emissões anuais de gases de efeito de estufa associadas à en. primária para climatização e águas quentes 102 kwh/m 2.ano 1.20 kgep/m 2.ano 0.94 kgep/m 2.ano 3,698* toneladas de CO2 equivalentes por ano Melhor Pior A A + B - C D E F G B C *Factor de Conversão tonco2 /kgep/m 2 Necessidades nominais de energia útil para 2. Desagregação das necessidades nominais de energia útil Valor estimado para as condições de conforto térmico de referência Valor limite regulamentar para as necessidades anuais Aquecimento 89.2 kwh/m 2.ano 51,5 kwh/m 2.ano Arrefecimento 12,3 kwh/m 2.ano 32 kwh/m 2.ano Preparação de águas quentes sanitárias 0,43 kwh/m 2.ano 1,38 kwh/m 2.ano
14 Propostas de Intervenção - Passivas Três intervenções possíveis Solução existente com substituição da actual caixilharia por outra (de classe 3, nos termos da nova regulamentação energética) Solução existente sem substituição dos actuais caixilhos, mas acrescentando uma janela dupla (com caixilharia de classe 3) e com correcção de algumas pontes térmicas Colocação de isolamento nas coberturas (20cm)
15 Propostas de Intervenção - Passivas Palácio de Belém e Residência Oficial Classe Edifícios existentes Edifícios Novos A+ R 0,25 A 0,25 < R 0,50 B 0,50 < R 0,75 B- 0,75 < R 1,00 C 1,00 < R 1,50 D 1,50 < R 2,00 E 2,00 < R 2,50 F 2,50 < R 3,00 G R < 3,00 Situação possível Situação Actual
16 Proposta de Intervenção - sistema solar térmico Instalação de um Sistema Solar Térmico com ~50 m 2 de área, proporcionando uma poupança de ~75% da energia necessária; Custo estimado de Evita o consumo de cerca de 4760 m 3 de gás natural/ano Tempo de retorno do investimento 8 anos; As emissões evitadas de CO 2 equivalente serão de aproximadamente 12 ton/ano.
17 Proposta de Intervenção - sistema solar fotovoltaico Instalação de um sistema com 3.68 kwp de potência na cobertura da cantina do CDI (40 m 2, inclinação 30º); Venda à rede de acordo com o tarifário da legislação da Microgeração (DL 363/ /kwh); Custo do sistema Ligação à rede eléctrica com produção anual ~7500 kwh; Tempo de retorno do investimento 6,1 anos; As emissões evitadas de CO 2 equivalente serão de aproximadamente 5 ton/ano.
18 Caracterização energética do Palácio de Belém Esta Auditoria permitiu concluir que, em termos globais, o Palácio de Belém, com os seus m2 repartidos por vários edifícios (Palácio de Belém e Residência, casa Civil e Militar, Centro de Documentação e Informação, Secretaria-Geral), consome, anualmente, 471 tep (toneladas equivalentes de petróleo) de energia térmica e eléctrica, emitindo 771 toneladas de CO2, resultando numa factura anual de energia de
19 Medidas Redução dos consumos residuais; Afinação das caldeiras a gás natural; Isolamento da tubagem da central das caldeiras; Alteração do modo de funcionamento dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado; Instalação de sombreamentos ou películas de protecção;
20 Medidas Isolamento térmico na cobertura dos edifícios; Alteração da caixilharia das janelas e a instalação de vidros duplos; Substituição dos equipamentos de iluminação interior e exterior por outros mais eficientes; Instalação de um Sistema de Gestão de Consumos de modo a acompanhar, de forma pormenorizada, os consumos energéticos;
21 Medidas Instalação de um sistema PV, de 5 kwp, para produção de electricidade; Mudança do tarifário de fornecimento de electricidade; Conversão dos consumos de gasóleo para gás natural. Trata-se de medidas com investimento ( ) estimando-se amortizar, pelas poupanças alcançadas, em menos de 3 anos.
22 Conclusões Redução de KWh por ano, o que representaria uma poupança de ,00. Na realidade, o consumo de energia eléctrica externa expurgado do efeito da obra da Cascata, permitiu uma redução anual de ,00 kwh, o que equivale a ,07. Corrigindo estes valores com a energia eléctrica própria produzida, obtém-se um efeito agregado de ,00KWh, o que corresponde a uma poupança de ,07.
23 Conclusões A PR tenciona acompanhar o processo e perceber o motivo de não se atingirem os objectivos em pleno. Muito há ainda a fazer para melhora o projecto Mais investimento em TIC poderá introduzir novas oportunidades de EE
AUDITORIA ENERGÉTICA AO PALÁCIO DE BELÉM. Relatório Síntese
AUDITORIA ENERGÉTICA AO PALÁCIO DE BELÉM Relatório Síntese RESIDÊNCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PALÁCIO DE BELÉM 2007 1 Sumário executivo Caracterização e análise energética global A presente