Dúvida sobre pressão gás R410A
MatheusBarrozo
10/02/14, 17:38
Boa tarde! Chamei um técnico que já instalou alguns spits convecionais em outro local pra nós para instalar o split inverter X-Power 17.000Btus Carrier. Como o mesmo está há pouco menos de 1 ano sem colocar splits, nunca instalou um inverter e estava com dúvida sobre a pressão do gás R410A. No manual da Carrier apenas diz que o gás R410A deve ficar 1,6 vezes mais elevado do que o gás R22. Partindo disso, o técnico disse que para o gás R22 o valor ficaria em torno de 65-70. Então como esse aparelho é inverter o valor deveria ficar em torno de 112, correto?
O aparelho estava com 150 de pressão. Alguém tem mais algum ponto a recomendar na instalação dado a diferença do gás para o técnico?
10/02/14, 18:20
Postado originalmente por MatheusBarrozo Ver Post
talvez pela temperatura externa e umidade relativa, a distancia entre as unidades,desníveis,etc. e a pressão quando na rpm mais alta do compressor a pressão chega aos 150 psig..por pouco tempo isso se esse condicionador estiver sido dimensionado corretamente. mas é por aí ...
10/02/14, 19:01
Está correto! Em média pressão de baixa do 410 é em torno de 110. No caso do inverter essa pressão pode variar um bocado pois esse modelo de central alterna a RPM do compressor para consumir menos energia. Mas cuidado esse modelo é extremamente sensível a intemperes necessitando de um bom aterramento.
Há uns tempos instalei 4 Eco inverter midea no manual dizia que o aparelho iniciava o trabalho com 220v mas a plena carga só usava 32v, isso se dá através do módulo inversor de corrente que transforma energia alternada em contínua.
11/02/14, 02:18
Quanto a dimensão para o condicionador, estou em dúvida se trabalhará bem, razoável ou sub-dimensionado. O quarto, que fica no 2º andar, possui cerca de 23,5m2 com uma varanda em vidro de 1,50m de largura e ao lado uma janela por volta de 1,20m de largura. Estas duas ''janelas'' recebem sol de frente tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Como o quarto ainda está vazio, ou seja, sem cortinas para bloquear o sol que entra com força total pelos vidros do quarto e armários, deixou o quarto apenas fresco no 17º em um período de 40-50 minutos. Acredito que ao colocar cortinas e blackout, o ar condicionado conseguirá resfriar com mais facilidade, não? Para saber se o condicionar está dimensionado corretamente, qual seria o tempo ideal para resfriar um ambiente desse?
11/02/14, 02:21
Ok. Vou falar isso com o técnico. Estava com essa dúvida na carga de gás pois quero primeiro checar isso para avaliar se o ar ficou sub-dimensionado ou não.
11/02/14, 02:37
olha dimensionar a distancia é um pouco difícil .. a gente sempre orienta os colegas pra se possível agendar uama visita tecnica no local de um instalador bom ou bem recomendado ...mas a princípio pra essa sua area e u não sei a quantidade de pessoas e nem como seria a localização de paredes voltadas para o sol, se existe sombreamentos ,cortinas toldos,se é lage ,ou piso entre andares ,fontes de calor elétro eletrônicas,isso tudo conta como carga ....
e fatores maiores ou menores dependem de isolação ,sombreamento ,janelas de vidro com protetores,cortinas,arvores,hoje em dia a preocupação em economizar usando ,material de construção que contribuem para isolamento termo acústico,tintas isolantes reflexivas,paredes,lages,pisos,e telhados isolados,contribuem em muito pra diminuir e amenizar a carga termica total de um ambiente
24 m² X 600 = 14400 btu´s + vamos supor duas pessoas 15600 btus´mais 20% de outras fontes de calor 18200 btu´s pelo que vc descreveu eu arriscaria a indicar um condicionador de 24 k de capacidade com possibilidade de erro pela distancia tanto pra cima como abaixo dessa capacidade é claro .um abraço boa sorte
Gostaria de tirar algumas dúvidas. Eu tenho um ar condicionado de 12000 BTU´s Inverter somente Frio da Consul.
O técnico foi ao meu apartamento e constatou que houve vazamento de gás. Informou que vai ter que fazer uma carga de R410a e apertar os Flanges.
1º dúvida: Antes de ele fazer a carga de gás, ele tem que primeiro apertar os flanges e fazer o teste de vácuo com nitrogênio para verificar se tem mais algum vazamento?
2º dúvida: Eu li na internet que " R-410A trabalha com a pressão 1,6 vezes à pressão do R-22". E que a pressão de gás para o R22 fica na faixa de 60 -70 psi.
Logo multiplicando 1,6 vezes neste intervalo de pressão do R22, a pressão do R-410a ficaria entre 96 – 112 psi. No entanto, eu já li nos fóruns o pessoal sugerindo entre 90 e 130 psi. Afinal qual a pressão ideal?
3º dúvida: Esta dúvida está ligada com a 2º. Eu li também na internet que "porém para quem não tem um manifold para R-410A, explico que este gás trabalha com a pressão 1,6 vezes à pressão do R-22".
Mas eu já li que o manifold do R-22 NÃO funciona no R410a e que o R410a tem um manifold próprio. Está correta esta afirmação?
E também li que "Com o manifold de 410a a pressão ideal de trabalho é de 150 psi"
Aí essa afirmação me deixou mais confuso, pois se o gás R410a tem o manifold próprio. Afinal a pressão não deveria então ser 150 psi? Pq então o pessoal no fórum sugere entre 90 – 130 psi?
Tem como fazer a carga de gás do R410a com outro manifold que não seja próprio do R410a?
Refrigeracao RV Palhoça
25/02/14, 03:32
Boa noite,Inunesiq
existem ja no mercado manofold usados nos r22 que acompanham junto bicos de adaptaçao para o r410.ja a respeito da pressao pode ate chegar a 150 pois varia muito ta temperatura assim como pode chegar a 130 ou a 93 ,espero ter ajudado.lembrando somente que e correto usar um monifold para cada ar pois pode ficar liquidos nas mangueiras e assim podem se misturar..