Manual de instruções. Luminárias para lâmpadas fluorescentes, série ECOLUX 6600 > PDF
Manual de instruções. Luminárias para lâmpadas fluorescentes, série ECOLUX 6600 > 6600
Download "Manual de instruções. Luminárias para lâmpadas fluorescentes, série ECOLUX 6600 > 6600"
Matheus Henrique Anjos Amaral
1 Manual de instruções Luminárias para lâmpadas fluorescentes, >
2 Conteúdo 1 Conteúdo 1 Conteúdo Informações Gerais Explicação dos símbolos Indicações gerais de segurança Utilização prevista Dados técnicos Transporte e armazenamento Instalação Comissionamento Conservação, manutenção e eliminação de falhas Eliminação Acessórios e peças de reposição Declaração de conformidade CE Informações Gerais 2.1 Fabricante R. STAHL Schaltgeräte GmbH Kompetenzcenter Licht ordstr Weimar Germany T F R. STAHL Schaltgeräte GmbH Am Bahnhof Waldenburg Germany T F Indicações relativas ao manual de instruções º de identificação / Código de publicação: 2.3 Conformidade com as normas Certificados e Declaração de Conformidade EC ver 2 Luminárias para lâmpadas fluorescentes, /
3 Explicação dos símbolos 3 Explicação dos símbolos Símbolo de indicação: Descreve indicações e recomendações. Símbolo de aviso: Perigo por peças condutoras de tensão! Símbolo de aviso: Perigo por atmosfera com risco de explosão! Símbolo de aviso: Perigo por superfícies quentes! Símbolo de aviso: Perigo geral 4 Indicações gerais de segurança 4.1 Armazenamento do manual de instruções O manual de instruções deve ser lido atentamente e armazenado no local de montagem do aparelho. Para um funcionamento correto, devem ser respeitados todos os documentos incluídos no fornecimento, assim como os manuais de instruções dos aparelhos que podem ser conectados. 4.2 Instruções de segurança AVISO Utilizar os aparelhos apenas para os fins permitidos! ão assumimos qualquer responsabilidade por danos que resultem de uma utilização incorreta ou inadmissível, bem como da inobservância deste manual de instruções. O aparelho só pode ser operado se não apresentar danos. AVISO ão realizar trabalhos no aparelho sem autorização! A instalação, conservação, manutenção e eliminação de falhas só podem ser efetuadas por pessoal autorizado e devidamente qualificado. 5 Utilização prevista O aparelho pode ser usado em áreas com risco de explosão das zonas 2, 21, 22 e em áreas seguras. O aparelho pode ser usado em espaços interiores e exteriores / Luminárias para lâmpadas fluorescentes, 3
4 Dados técnicos 6 Dados técnicos Dados técnicos Protecção contra explosões Global (IECEx) Gás e poeira IECEx BVS X Europa (ATEX) Ex na IIC T4 Gc Ex tc IIIC T * C Dc ou Ex tb IIIC T * C Db Gás Zona 2: DMT 01 E 085 X * Temperatura da superfície, veja certificado de ensaio Zona 2: E II 3 G Ex na IIC T4 Gc Poeira Zona 21: DMT 01 ATEX E 086X Zona 22: DMT 01 E 085X Certificados e homologações Zona 21: E II 2D Ex tb IIIC T * C Db Zona 22: E II 3D Ex tc IIIC T * C Dc * Temperatura da superfície, veja certificado de ensaio Certificados Outras homologações IECEx, ATEX, Brasil (UL do Brasil), Cazaquistão (GOST-K), Rússia (GOST-R), EUA Canadá (FM), Bielorrússia (GOST-B), Taiwan (ITRI) Homologação naval (GL) 4 Luminárias para lâmpadas fluorescentes, /
5 Dados técnicos Dados técnicos Características elétricas Reator / / Partida da lâmpada Partida a frio Partida a frio Tensão Vac Vac Tensão Vdc Vdc DC em caso de ignição Tensão Vdc Vdc DC em funcionamento Frequência 0 / Hz 0 / Hz Operação da lâmpada DC 1 lâmpada 2 lâmpadas orma relativa a IEC IEC lâmpadas Potência da lâmpada 18, 36, 58 W 18, 36 W Corrente nominal 1x18W 85mA 2x18W 170mA 1x36W 160mA 2x36W 320mA 1x58W 250mA 2x58W 500mA 1x18W mA 2x18W mA 1x36W mA 2x36W mA / / Partida da lâmpada Partida a frio Partida a frio Tensão Vac Vac Tensão Vdc Vdc DC em caso de ignição Tensão Vdc Vdc DC em funcionamento Frequência 0 / Hz 0 / Hz Operação da lâmpada DC 2 lâmpadas 2 lâmpadas orma relativa a IEC ASI C78.81 lâmpadas Potência da lâmpada 18, 36, 58 W 17, 32, 40 W Corrente nominal 1x18W 75mA 2x18W 150mA 1x36W 150mA 2x36W 300mA 1x58W 240mA 2x58W 480mA 1x17W mA 2x17W mA 1x32W mA 2x32W mA 1x40W mA 2x40W mA Fator de potência cos p Desligamento da luminária cos p ) 0,96 capacitivo; não é necessária qualquer compensação adicional ao abrir a tampa em caso de defeito na lâmpada opcional ao abrir o mecanismo de fecho em um dos fechos rápidos, todos os polos da tensão para o reator são desligados; os contactos do elemento de comutação são de abertura positiva, religação quando a tampa da luminária e o fecho de aperto rápido estiverem fechados. em caso de defeito na lâmpada, o reator eletrônico desliga automaticamente a alimentação de corrente da lâmpada com defeito. Se estiverem sendo usados reatores eletrônicos de 2 canais, o canal da lâmpada com defeito é desligado e o canal com a lâmpada intacta permanece em funcionamento / Luminárias para lâmpadas fluorescentes, 5
6 Dados técnicos Dados técnicos Condições ambientais Temperatura ambiente sem fiação de passagem interna com fiação de passagem interna T a T o max T a T o max V (IEC) / C + 80 C C + 80 C / C + 80 C C + 80 C / C + 80 C C + 80 C V (IEC) / C + 95 C C + 95 C / C + 95 C C + 95 C V (IEC) / C + 70 C C + 70 C / C + 70 C C + 70 C / C + 75 C C + 75 C V (EC) / C + 85 C / C + 85 C / C + 85 C Dados mecânicos Tipo de proteção IP66 IP64 quando utilizado o respiro 8162 Classe de proteção I (com borne de conexão interno) Material Invólucro Resina de poliéster, reforçada com fibra de vidro, branco, semelhante a RAL 9010 Tampa Policarbonato Junta Vedação de silicone na tampa coberta com espuma Fechos rápidos Poliamida, reforçada com fibra de vidro, preto/branco Peças de montagem Poliéster, reforçado com fibra de vidro, branco, semelhante a RAL 9010 Tampa de fecho Fechos de aperto rápido para abrir com chave de parafusos; tampa rotativa graças a dobradiças. Montagem/Instalação Tipo de montagem Padrão 2 porcas de inserção M8 no invólucro Especial com peças de fixação para a montagem variável da luminária aplicadas em ranhuras de montagem situadas na lateral da luminária, distâncias de montagem variáveis para luminárias, veja os desenhos dimensionais Prensa-cabos Padrão 1 prensa-cabos 8161, M25 x 1,5, fiação de diâmetro mm 2 plugues tampão 8290, M25 x 1,5 Especial Peças de entrada em plástico moldado (8161/8290): M20 Prensa-cabos metálicos: M20; M25; ligação à terra dos prensa-cabos de metal via placas de metal 6 Luminárias para lâmpadas fluorescentes, /
7 Transporte e armazenamento Dados técnicos Conexão Padrão Especial Indicações de instalação Ligação em loop dos cabos Fiação de passagem interna Módulo de monitoramento Função Tensão do circuito terminal Bornes à mola Seção de conexão: máx. 2 x 2,5 mm 2 3 polos (designação dos bornes: + + ) 5 polos (designação dos bornes: + L2 + L3 + + ) Bloco de bornes tipo parafuso, seção de conexão: máx. 2 x 6 mm 2 (unifilar) máx. 2 x 4 mm 2 (de fio fino) úmero de bornes: 3 polos (designação dos bornes: + + ) 5 polos (designação dos bornes: + L2 + L3 + + ) Do lado de conexão existem 2 opções de entrada de cabos de M25 x 1,5 para a ligação em loop do cabo de conexão (cabo de entrada e de saída de um lado). As luminárias estão disponíveis com fiação de passagem interna. É possível a conexão dos cabos de entrada e de saída dos lados opostos. Também é possível montar posteriormente um conjunto de fiação de passagem interna (veja Acessórios). Bornes: veja Dados Técnicos em cima. Secção de fiação: 2,5 mm 2 para máx. 16 A Módulo de monitoramento e comutação para instalações de luz de emergência conforme VDE 0108: O módulo serve para o monitoramento de cada uma das luminárias e para a comutação conjunta das luminárias de rede e de segurança. O módulo proporciona as seguintes funcionalidades: Comando da luminária (LIG./DESL.) e consulta da função Possibilidade de ajuste de até 20 endereços por circuito elétrico através do interruptor de codificação O tipo de comutação (luz contínua, luz de presença ou luz ligada) da luminária é de livre programação Possibilidade de operação mista dentro de um circuito (Entrada entre L+ e -) U 230 (+ 10 %/- 15 %) V AC, 50 Hz U DC V DC Entrada de controle (entre L e ) Potência conectada (saída para a luminária) U P 230 (+ 10 %/- 15 %) V AC, 50 Hz W Temperatura ambiente Dimensões T a (módulo) C C x L x A = 95 x 40 x 32 mm 7 Transporte e armazenamento O transporte e armazenamento são autorizados unicamente em embalagem original / Luminárias para lâmpadas fluorescentes, 7
8 Instalação 8 Instalação 8.1 Indicações das dimensões/dimensões de fixação Desenhos (todas as medidas em mm) - Sujeito a modificações Medidas Luminária 18 W 36 W 58 W L2 1) L3 2) E00 1) distância de montagem fixa 2) distância de montagem variável Luminária ECOLUX, 18 W, 36 W, 58 W Braçadeira 04717E00 Kit de montagem de canaleta 04822E E00 Ângulos para fixação na parede e no teto Trilho de teto 04833E00 8 Luminárias para lâmpadas fluorescentes, /
9 Instalação Desenhos (todas as medidas em mm) - Sujeito a modificações Fixação lateral em pilares Acessório de montagem 04823E E E00 Cavilha com olhal Trilho do estribo de montagem 8.2 Condições para a montagem O aparelho é adequado para utilização em espaços interiores e exteriores. AVISO Perigo de ferimentos graves Utilizar o aparelho apenas nas áreas com risco de explosão permitidas Observe todas as informações na placa de características como, por exemplo: área com risco de explosão permitida temperatura de funcionamento/classe de temperatura/temperatura da superfície tipo de proteção (prensa-cabos) 8.3 Montagem e posição de uso A luminária foi desenvolvida para montagem em tetos e paredes. A posição de montagem com saída de luz ascendente é proibida em espaços exteriores. AVISO A luminária é um equipamento com grau de perigo mecânico "reduzido". A montagem tem que ser efetuada com proteção mecânica / Luminárias para lâmpadas fluorescentes, 9
10 Instalação Suspensão em pontos de montagem fixos Versão L2 [mm] 18 W W W 800 Profundidade máx. de aparafusamento 8 mm 03088E00 Suspensão em peças de montagem deslocáveis Estribo de montagem 03087E00 Trilho de teto 03084E E00 Versão [mm] L2 [mm] L3 [mm] 18 W W W AVISO Em caso de montagem da luminária com os trilhos de teto, assegurar uma base plana. Do contrário, o invólucro pode ficar montado deslocado/torcido. Em consequência disso, a luminária não fica estanque e a tampa é difícil de trocar. 10 Luminárias para lâmpadas fluorescentes, /
11 Instalação Montagem com braçadeiras Montagem com braçadeiras com fixação segura em quatro pontos Se forem usadas braçadeiras convencionais, a empresa R.Stahl não garante a resistência nem a estanqueidade das luminárias E00 Disponível para: R 1 1 / 4 (d 42 mm) R 1 1 / 2 (d 48 mm) R 2 (d 60 mm) Fixação através de estribo de fixação em paredes 04716E E00 Montagem em paredes e tetos com ajuda de estribos de montagem 8.4 Conexão eléctrica Abrir e fechar as luminárias AVISO As luminárias sem interruptores não podem ser abertas se estiverem sob tensão! 02046E E00 Para abrir a luminária, é necessário abrir todos os fechos de aperto rápido. As linguetas pretas funcionam como dobradiças, impedindo a tampa de cair ao abrir a luminária E / Luminárias para lâmpadas fluorescentes, 11
12 Instalação Dependendo do modelo da luminária, um dos fechos de aperto rápido está equipado com um interruptor. Este tem que ser desbloqueado antes de abrir a luminária. Para abrir a placa refletora, pressionar a aba de travamento. Para fechar a luminária, pressionar os fechos de aperto rápido manualmente. Atenção: A tampa da luminária tem que ficar perfeitamente ajustada ao seu invólucro Todos os fechos de aperto rápido têm que estar fechados. Rodar o interruptor opcional para voltar a bloqueá-lo. Conexão à rede Observar a capacidade máxima de conexão dos bornes de conexão (veja capítulo "Dados técnicos"). o caso dos bornes padrão, podem ser conectados dois condutores por ponto de conexão (ligação em loop). Atenção: A conexão ao borne tem que ser efetuada com muito cuidado. ão apertar qualquer parte do isolamento do condutor! ão confundir os condutores! O condutor tem que estar bem conectado, ou seja, apertar bem os parafusos (2 m ou 0,7 m em pontos de conexão não utilizados) e fazer um controle! A cobertura do borne não precisa ser removida para conectar o condutor! É necessário garantir, mediante uma seleção adequada dos condutores utilizados e o tipo de assentamento, que não sejam excedidas a temperaturas máximas admissíveis dos condutores! Bornes de conexão: Conexão dos bornes a parafuso Conexão de 3 condutores 06041E00 12 Luminárias para lâmpadas fluorescentes, /
13 Instalação Conexão de 5 condutores L2 L E00, L2, L3 = Fase = Condutor neutro = Condutor de proteção Conexão à rede (3 condutores) 06043E00 Ligação em loop (3 condutores) 06044E00 AVISO Fiação de passagem interna com seção de 2,5 mm 2 para máx. 16 A. L2 L3 L2 L E / Luminárias para lâmpadas fluorescentes, 13
14 Instalação Fiação de passagem interna (3 condutores) L2 L3 L2 L3 L2 L3 Fiação de passagem interna (5 condutores) Conexão dos bornes por mola, sem parafusos Conexão de 3 condutores L2 L E E00 L2 L2 L3 L3 Conexão de 5 condutores 06067B B E00, L2, L3 = Fase = Condutor neutro = Condutor de proteção Opções de conexão, ligação em loop e fiação de passagem interna, veja em cima. Estão disponíveis 3 pontos de conexão livres por fase. Só pode ser introduzido um condutor por cada ponto de conexão. 14 Luminárias para lâmpadas fluorescentes, /
15 Instalação Sistema de conexão por mola, sem parafusos 06069B B B00 Introduzir a chave de parafusos na abertura de acionamento até ao limite. A ponta da chave de parafusos mantém a mola CAGE CLAMP aberta, para que o condutor possa ser introduzido. Remover a chave de parafusos. O condutor fica bem conectado. Prensa-cabos A luminária padrão tem sempre 3 furos de entrada M 25 e está equipada com 1 prensa-cabos e 2 plugues tampão. Para a entrada de cabos e condutores são usadas entradas de cabos e condutores certificadas separadamente (conforme a Diretiva 94/9/CE ou IECEx CoC) - Risco de perigo mecânico "elevado" - respeitando a informação na placa de características (tipo de proteção antideflagrante, tipo de proteção IP, diâmetro do cabo, torque de aperto, temperaturas máx. admissíveis ou outras condições de utilização) ou sistemas de tubos (condutos) da empresa R. Stahl. As aberturas de entrada não utilizadas são fechadas com plugues tampão de fecho de união positiva ou de fricção, assegurando, pelo menos, o grau de proteção IP6X. o caso dos prensa-cabos da empresa STAHL do tipo 8161, é necessário observar o manual de instruções dos mesmos. Torques de aperto: Prensa-cabos M20 x 1,5 rosca de conexão 2,3 m parafuso de pressão 1,5 m Prensa-cabos M25 x 1,5 rosca de conexão 3,0 m parafuso de pressão 2,0 m Assegurar que os prensa-cabos e os plugues tampão providenciados pelo usuário estão homologados conforme a Diretiva 94/9/CE (ATEX) ou uma IECEx (CoC) e que o respectivo manual de instruções é observado / Luminárias para lâmpadas fluorescentes, 15
16 Instalação Atenção: Os prensa-cabos e os plugues tampão podem ser trocados entre si. Verificar a fiação do prensa-cabos relativamente ao diâmetro do cabo a introduzir. Apertar bem o parafuso de pressão do prensa-cabos. Fechar todas as aberturas não utilizadas com plugues tampão certificados. Após a instalação, verificar a estanqueidade dos componentes e do prensa-cabos () IP 64). O prensa-cabos em metal deve ser ligado ao sistema do condutor de proteção (borne ) interno através de uma placa de adaptação em metal ou de um adaptador em metal, para evitar diferenças de potencial. O tipo de proteção IP faz parte da medida de proteção contra explosões! Em caso de montagem em espaços exteriores, recomendamos a utilização de um respiro da empresa R. STAHL, tipo Este pode ser utilizado em vez de um plugue tampão (M 25). O respiro pode ser montado em qualquer posição, mantendo o tipo de proteção IP) 64. Colocação e substituição de lâmpadas com casquilho com dois pinos G13 Introduzir ambos os casquilhos das lâmpadas nas fendas de guia dos porta-lâmpadas até ao limite. Colocar a lâmpada na posição de operação girando-a para a direita ou para a esquerda. Atenção: Os casquilhos das lâmpadas não podem estar danificados. Observar o posicionamento da lâmpada; depois de girar, o assento da lâmpada fica bloqueado. Descarga eletrostática Assegurar que não existe qualquer possibilidade de ocorrência de uma carga eletrostática, p. ex. em caso de montagem em áreas em que isso pode ocorrer devido a fricção acidental com peças de roupa ao passar. Em caso de instalação em áreas com fluxos de partículas também é possível a ocorrência de cargas eletrostáticas, dependendo da dimensão das partículas. Tomar contramedidas adequadas e, eventualmente, entrar em contato com o fabricante T00 16 Luminárias para lâmpadas fluorescentes, /
17 Comissionamento 9 Comissionamento Antes de utilizar a luminária, certifique-se de que a luminária foi instalada corretamente a conexão foi realizada corretamente os cabos estão introduzidos corretamente a luminária não está danificada não existem corpos estranhos no aparelho a câmara de conexão está limpa todos os parafusos e porcas estão bem apertados os prensa-cabos estão bem apertados os prensa-cabos não utilizados estão fechados com tampões homologados conforme a Diretiva 94/9/CE e as perfurações não utilizadas vedadas com plugues tampão conforme a Diretiva 94/9/CE. as lâmpadas estão colocadas corretamente Indicações para a operação de reatores eletrônicos 1. Entrada de rede Os reatores eletrônicos foram inspecionados e estão protegidos contra tensão de choque na área da entrada de rede por um circuito de proteção especial conforme as normas E ou IEC-CISPR14. a prática, podem ocorrer sobretensões extremas e prolongadas, p. ex., devido a relâmpagos, operações de comutação ou condições de desequilíbrio de carga. Essas sobretensões podem provocar a destruição do circuito de proteção do reator eletrônico. Se isso acontecer, será necessária a substituição dos reatores. Recomendamos a proteção da rede de alimentação elétrica contra sobretensões inadmissíveis mediante medidas adequadas, de modo a evitar a avaria dos reatores. 2. Comportamento das lâmpadas em "fim de vida" Quando uma lâmpada atinge o final de sua vida útil (escurecimento acentuado das extremidades da lâmpada), a tensão de ignição aumenta e os casquilhos da lâmpada aquecem até temperaturas inadmissíveis. O calor é transmitido para o suporte através do casquilho da lâmpada, provoca um escurecimento do plástico e, a longo prazo, afeta a proteção contra explosões e leva à destruição do suporte da lâmpada. Recomendamos a substituição atempada das lâmpadas de acordo com as especificações do respectivo fabricante das lâmpadas! Verificação do isolamento do sistema de iluminação É permitida uma medição do isolamento de tensão contínua em circuitos com a luminária até 1000 VDC, corrente de medição 1 ma: entre entre entre Condutor neutro e de proteção Condutor externo e de proteção Condutor externo e neutro não permitido nem pertinente, uma vez que é medido o circuito de entrada do reator eletrônico e, dessa forma, os resultados incorretos são identificados / Luminárias para lâmpadas fluorescentes, 17
18 Conservação, manutenção e eliminação de falhas Para uma medição bem-sucedida entre L e, o reator eletrônico tem que ser desconectado da rede, ou seja, no caso desta luminária, cortando a tensão da mesma, acionando o fecho central através do interruptor de isolamento. Permitido: U = máx VDC/1 ma U L U L L ão esquecer: Voltar a conectar o (condutor neutro) antes de restabelecer a tensão! Durante as medições do isolamento, a abertura do borne de separação do condutor neutro só é permitida se a tensão de rede estiver desconectada! Antes da colocação em funcionamento, assegurar a conexão correta do condutor! Durante o funcionamento do sistema de iluminação, não desligar o condutor sozinho/em primeiro lugar! 10 Conservação, manutenção e eliminação de falhas 06049E Trabalhos de manutenção regulares AVISO Perigo por peças condutoras de tensão! Risco de graves lesões. Separar todas as conexões e cablagens da tensão. Proteger as conexões contra activação não autorizada. O tipo e a abrangência do controle devem ser consultados nas correspondentes regulamentações nacionais. Definir intervalos de manutenção dependendo do tipo de aplicação. Verificar os seguintes pontos durante os trabalhos de manutenção: Posicionamento fixo dos condutores introduzidos Temperatura de serviço (conforme E 60079) Fissuras nos invólucros de plástico Danos nas juntas Substituir as lâmpadas? Prensa-cabos correto(s) e estanque(s) Verificar se os suportes das lâmpadas estão escurecidos e, se necessário, substituir Verificar a mobilidade dos suportes das lâmpadas e, se necessário, substituir Verificar se o cabeamento apresenta danos e, se necessário, substituir X Limpeza permitida apenas com um pano úmido. X o caso de limpeza úmida, utilizar água ou um produto de limpeza suave e não abrasivo. X unca utilizar produtos de limpeza fortes ou solventes. 18 Luminárias para lâmpadas fluorescentes, /
19 Eliminação 10.2 Falhas possíveis e sua eliminação Falhas O que está acontecendo se: a luminária não acende estando conectada à rede? A lâmpada está colocada corretamente? A lâmpada está danificada? O reator está danificado? O interruptor está danificado? O sistema de corte de segurança do reator eletrônico foi acionado devido a lâmpadas danificadas/gastas? o reator eletrônico, após efetuado o "Reset" (desconexão da tensão) do corte de segurança, é possível a reconexão. 11 Eliminação Respeite as regulamentações nacionais relativas a eliminação de resíduos. 12 Acessórios e peças de reposição AVISO Utilizar unicamente acessórios e peças de reposição originais da empresa R. STAHL. Os acessórios e as peças de reposição veem a ficha técnica na nossa pagina internet / Luminárias para lâmpadas fluorescentes, 19
20 Declaração de conformidade CE 13 Declaração de conformidade CE 20 Luminárias para lâmpadas fluorescentes, /
21 Declaração de conformidade CE / Luminárias para lâmpadas fluorescentes, 21
24 / BA00 III pt 00
Manual de instruções Luminárias para lâmpadas fluorescentes, > Informações Gerais Índice 1 Informações Gerais...2 2 Explicação dos símbolos...3 3 Instruções gerais de segurança...3 4 Utilização prevista...3
PAINEL ELÉTRICO PARA FRITAR E GRELHAR
PAINEL ELÉTRICO PARA FRITAR E GRELHAR Mod. BE62TLL, BE62TRR, Mod. FTE-40B, FTE-40B/2 OFTE 40B 115.008 BE62TLC, BE63TLL, BE63TLR, Mod. FTE-60B, FTE-60B/2 OFTE 60B 115.009 BE63TLC, BE65TLL, BE65TMC Mod.