figura, a variação do COP com o superaquecimento depende do refrigerante. Nos casos mostrados, para o
aumento inicial e depois uma diminuição. Para outras condições do ciclo, isto é, To e Tc, poderá ocorrer
comportamento diferente do aqui mostrado. Mesmo para os casos em que o superaquecimento melhora o COP
ele diminui a capacidade frigorífica do sistema de refrigeração. Assim, só se justifica o superaquecimento do
mais detalhes quando da análise operacional dos compressores alternativos e de sua eficiência volumétrica.
translação, promovem a distribuição da radiação solar sobre a superfície da terra, variando a duração
com a localização na superfície da terra (latitude), hora do dia, direção da fachada da janela. Deve-se
que existiria na realidade, devido à combinação da radiação solar incidente, das trocas radiantes com
realizar este processo (Figura 6.9), é a serpentina de resfriamento e desumidificação, sendo que esta
resfriada à temperatura Td, com a parcela de ar que não foi resfriada e se encontra à temperatura T1.
cálcio ou lítio. No caso ideal o processo ocorre adiabaticamente, portanto a entalpia do ar se mantém