Antes de qualquer ação você deve conhecer e saber para que serve cada produto químico e se os equipamentos de filtração estão em perfeito funcionamento.
CLORO, sua função é de eliminar as bactérias e deve-se manter na água um residual de cloro para que ela fique protegida, o cloro não deixa a água limpa ou cristalina, a água pode estar aparentemente suja mas se estiver clorada não tem bactérias, água parada e sem cloro é criadouro perfeito para bactérias e dengue, por isso mesmo no inverno é necessário clorar e filtrar a água da piscina.
ALGICIDA DE MANUTENÇÂO, previne o aparecimento de algas.
ALGICIDA DE CHOQUE, elimina as algas já presente na piscina, dica importante, se a cloração da piscina esta sendo realizada na dosagem correta e sempre tem residual de cloro na água e o tempo de filtração diária esta sendo respeitado, problemas com algas será mínimo ou até inexistente.
CLARIFICANTE, clarifica a água fazendo que as sujeiras floculem e parte dela fica na areia e parte decanta no fundo da piscina que será aspirada pelo rodo e eliminada para o esgoto.
Controle do PH
O controle do Ph deverá ser feito com a maior freqüência possível, ou no mínimo 01 vez por semana. A piscina estando ou não em uso, deve permanecer tratada e em condições adequadas, pois o Ph mantido na faixa ideal, melhora a ação desinfetante do Cloro, não produz irritações nas pessoas e evita corrosão dos equipamentos e do VINIL. Habitue-se a usar frequentemente seu estojo de teste e tome as medidas corretivas, sempre que os resultados das analises, estiverem fora das condições ideais.
O Ph deverá ser mantido constantemente entre 7,4 e 7,6.
Estojo Teste para análise do Ph e Cloro é encontrado em lojas de produtos para piscinas, e vem acompanhado das instruções de uso.
Para verificar a leitura do PH. Proceda da seguinte forma:
Enxágue o estojo de testes com água da piscina antes e depois de cada uso.
Mergulhe o estojo de boca para baixo, aproximadamente a uns 30 cm da superfície. A seguir, vire-o para colher a amostra.
Elimine a água que exceder o nível indicado no estojo de testes.
Abra a embalagem dos reagentes que acompanham o kit. Adicione, sem tocar com os dedos, 05 gotas de fenol, no recipiente do lado direito (PH) do estojo.
Coloque a tampa e, com o dedo cobrindo o orifício central, agite até que os líquidos se misturem completamente. Depois, faça a leitura comparando os índices.
Se o nível de PH estiver fora dos limites máximo ou mínimo, mantenha a amostra de água no estojo e prossiga o teste para determinar a correção necessária, conforme instruções nas embalagens dos produtos.
Como decantar a água de sua piscina
O método ideal para decantação da água de sua piscina, deverá ser através do uso de produtos líquidos, pó ou gel, tais como: Barrilha e Sulfato de Alumínio (pó), Clarificante líquido ou gel.
Barrilha leve com Sulfato de Alumínio deve ser usado quando a quantidade de sujeira é grande, exemplo, não consegue-se ver o fundo da piscina, coloque a alvanca do filtro na posição recircular pois são produtos que não devem passar pela areia do filtro.
Barrilha leve, aplique ( veja a dosagem na embalagem) e recircule a água por 1 hora, logo após aplique o Sulfato de Alumínio recircule por mais 2 horas, deslique o filtro e aguarde de 12 a 24 horas para aspirar o fundo com a alavanca do filtro na posição drenar.
Clarificante líquido ou gel quantidade de sujeira bem menor, exemplo, enxerga-se o fundo da piscina tranquilamente, são produtos fáceis de ser usados eles aumentam a eficiência da areia e também decantam a sujeira no fundo da piscina, a alavanca do filtro deve estar na posição filtrar ou seja a água vai passar pela areia, mantenha a filtração por 6 a 8 horas seguidas apos o período de filtração aspire o fundo da piscina filtrando.
Como usar a barrilha para elevar o ph (PH+)
A Barrilha leve também pode ser usado para elevar o ph, esta deverá ser perfeitamente dissolvida, para depois ser adicionada na água da piscina. Não permita que o produto não dissolvido fique depositado no fundo do balde.
Cloro
Instruções para uso:
Usar de acordo com a indicação do fabricante.
Manter o PH da água sempre entre 7,4 e 7,6.
Em piscinas com sinais de algas ou água esverdeada primeiramente tratar com Algicida De Choque.
Controle do residual de cloro
Enxágue o estojo com água da piscina, antes e depois do uso.
Mergulhe o estojo de boca para baixo, aproximadamente uns 30 centímetros da superfície. A seguir, vire-o para colher a amostra.
Elimine a água que exceder o nível indicado no estojo de testes.
Abra a embalagem do reagente que acompanham o kit. Adicione sem tocar com os dedos, 05 gotas de orto-tolidina (CLORO LIVRE) do estojo. Coloque a tampa e, com o dedo cobrindo o orifício central, agite até que os tabletes se dissolvam completamente. Depois faça a leitura comparando os índices. Se o cloro estiver fora dos limites máximo ou mínimo recomendamos, será necessário ajustar seu nível.
Não há possibilidade de reduzir o Residual De Cloro disponível na piscina, assim o mesmo deverá ser cuidadosamente ajustado para evitar excesso.
ATENÇÃO !!!
Precauções e cuidados especiais
Não ingerir, evite contato do produto com a pele, olhos e roupas durante o manuseio. Conserve-o longe dos olhos e nariz.
Misture apenas com água, sempre adicione o produto químico à água e nunca a água ao produto químico.
Mantenha o produto em sua embalagem original, fechada, em local fresco e seco.
Conserve Fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
Use luvas plásticas para o manuseio.
Em piscinas de vinil aconselha-se não usar cloradores flutuante com cloro em pastilhas, pois poderão manchar o vinil de forma irreversível se o suporte flutuante ficar parado fazendo com que cloro se concentre em um único ponto da piscina. Use Cloro Granulado este deve ser bem diluído antes de ser colocado na piscina, pois o grão de cloro, em contato direto com o vinil, poderá também manchar o vinil de forma irreversível.
Sempre que for necessário “aumentar” a quantidade de cloro para atender a um tratamento específico, essa dosagem deverá ficar o tempo mínimo suficiente para corrigir o problema.
O cloro é extremamente corrosivo e o excesso na dosagem poderá causar danos irrecuperáveis a sua piscina de vinil, aos equipamentos, acessórios e também a saúde de seus usuários.
Lembre-se que o ponto máximo de dosagem de cloro para a água de piscina esta entre 1.0 e 3.0 ppm.
Controle de algas
Para se evitar a formação de algas, deverá ser utilizados Algicida de Manutenção de acordo com as instruções do rótulo do produto. Da mesma forma será utilizado o Algicida de Choque nos casos em que a piscina já estiver impregnadas de algas.
Algicida de manutenção
Instruções para uso:
Dissolva o produto em um balde plástico, e aplique-o na superfície da piscina.
Dosagem inicial – 14 ml para cada 1000 litros de água.
Dosagem de Manutenção – 03 a 05 ml para cada 1000 litros de água, semanalmente, deixando o filtro ligado por pelo menos 01 hora, posicionando a alavanca da válvula seletora do equipamento na posição Recircular.
Algicida de choque
Instruções para uso:
Em piscina com água esverdeada, paredes e escadas escorregadias, siga as instruções abaixo:
Ajuste o PH da água na faixa de 7,2 a 7,6.
Dissolva em um balde plástico, 05 a 07 ml de – Algicida de Choque para cada 1000 litros de água, em vários pontos da piscina e ligue o filtro com a alavanca da válvula seletora na posição Recircular por pelo menos 01 hora.
Dois dias após, com uma escova plástica, escove as laterais e aspire o fundo da piscina para remover as algas mortas. Use a alavanca da válvula seletora na posição Drenar.
O equipamento de filtragem fornecido junto com sua piscina está dimensionado para o volume de m3 da mesma. Este equipamento está projetado para trabalhar com folga, de 08 a 12 horas diariamente, como poderá ser observado no Manual do Fabricante que o acompanha.Vale dizer que, quanto mais filtrada a água de sua piscina, melhores condições de uso ela terá, consequentemente maior durabilidade terão os equipamentos que a compõe.A válvula seletora desse filtro é de 06 vias, a mais moderna disponível no mercado e deverá ser utilizado, conforme instruções abaixo:
Instruções básicas de como operar a casa de máquina
1 – Como retirar o ar do encanamento
1.1 – Posicione a alavanca em Recircular
1.2 – Abra os registros de aspiração, ralo de fundo e retorno
1.3 – Ligue a moto-bomba, verificando a saída de bolhas de ar pelos dispositivos de retorno da piscina,