Qualidade dos Produtos - Authentic
O teste realizado pelo IPT, intitulado de ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO FOGO E DE FUNCIONAMENTO MECÂNICO é dividido em quatro grandes ensaios:
1) Ensaio de Funcionamento Mecânico:
Ensaio de 5.000 (CINCO MIL) ciclos de funcionamento mecânico com aparelhagem que utiliza um sistema pneumático capaz de abrir o trinco para, em segunda, empurrar a folha da porta, deixando-a livre para fechar automaticamente. Duração de 07 horas e 20 minutos.
A folha da porta após o ensaio continua abrindo e fechando sem qualquer impedimento e atendendo ao disposto na norma NBR 11742;
As dobradiças funcionaram sem problemas durante todo o programa dos ciclos;
A fechadura não apresentou dificuldades para a abertura e fechamento da folha, sempre propiciando o trabamento da folha da porta;
Não ocorreu desprendimento de partículas do miolo
2) Ensaio de Manobras Anormais:
Ensaio de fechamento brusco: o corpo de prova manteve-se integro durante os dez ciclos de fechamento brusco;
Ensaio de fechamento com obstrução: o corpo de prova manteve-se estável, propiciando o fechamento e a abertura da folha da porta.
3) Ensaio de Carregamento:
Deflexão Lateral: Aprovado, deformação residual abaixo dos 5mm permitido na NBR 11742;
Deflexão Vertical: Aprovado, deformação residual abaixo dos 5mm permitido na NBR 11742.
4) Ensaio de Resistência ao Fogo
Resistência mecânica: O corpo de prova manteve-se integro durante todo o período de ensaio;
Estanqueidade: o corpo de prova manteve-se estanque durante todo o período de ensaio;
Isolamento térmico: o isolamento térmico manteve-se durante o período exigido pela NORMA NBR 11742, na face não exposta ao fogo do corpo da prova, em todos os pontos de medida.
RESULTADO FINAL: Os resultados obtidos nos quatro ensaios, permitiram classificar o projeto de acordo com a NBR 11742 e juntamente com as auditorias realizadas pela ABNT à Fabrica da Authentic, certificam a empresa com DUAS CERTIFICAÇÕES NBR 11742 E NBR 11711 para a produção de portas corta fogo leves e industriais.