A configuração master slave pode ser utilizada para:
Elevada capacidade: aplicações em ambientes ou dutos onde é necessário mais do que 230 kg/h de umidificação, e por isso mais do que um balcão. Os sinais de controle (sensores, sinais externos, sensor de limite) encontram-se ligados apenas ao master. O master e os slaves garantem uma capacidade de umidificação/refrigeração que é proporcional à suas necessidades e capacidades. Isto permite que sejam desenvolvidos sistemas com uma capacidade de até 1380 kg/h;
Aplicações: aplicações em zonas múltiplas, ambientes ou dutos, cada uma com a sua configuração própria de umidade/temperatura. Todos os parâmetros, informação de estado e mensagens para todos os armários podem ser visualizados e editados a partir da interface de usuário presente no master. Instalações em grandes espaços podem ser divididas em zonas, cada uma com o seu próprio sensor de umidade/temperatura, utilizando o sistema multizona master slave.
Sistema de limpeza automática do bocal: cada balcão, master e slave, ativa periodicamente um ciclo para secagem e limpeza dos bocais atomizadores. Um pistão especial de limpeza dentro do bocal é pressionado periodicamente, por uma mola, para dentro do bocal, removendo quaisquer sais minerais e reduzindo consideravelmente necessidade de limpeza.
O sistema tem a capacidade de controlar a umidade de forma independente em múltiplas zonas (ambientes, AHUs, câmaras frigoríficas) utilizando uma disposição master & slave. A disposição possui um master e vários slaves (até 5) ligados numa pLAN. O master é equipado com um visor para acessar às leituras, visualizar o estado e as mensagens no master ou nos slaves. Os slaves possuem o seu próprio controlador interno, e podem ser configurados para continuar a funcionar mesmo se a conexão com master for interrompida.