Distribuição Automatizada :: Smartengineering
Maior eficiência Graças a Soluções Perfeitamente Adaptadas
A automação de distribuição melhora a confiabilidade e a disponibilidade das redes de distribuição de energia. A funcionalidade varia de monitoramento a aplicativos totalmente automatizados, incluindo novas soluções como FLISR, compensação de tensão e potência reativa e qualidade de energia.
A confiabilidade do suprimento de energia depende principalmente da rede de distribuição e sua importância está crescendo. Geralmente é quantificado por dois indicadores: SAIDI (indisponibilidade) e SAIFI (frequência de interrupção). Em muitos casos, critérios explícitos de qualidade de energia estão sendo incluídos em contratos entre clientes e empresas de serviços públicos. Além disso, os reguladores nos mercados liberalizados exigem que as concessionárias documentem a confiabilidade da rede ou definam metas explícitas de desempenho. Muitos países ainda impõem sanções por não conformidade. Sendo assim, a qualidade da energia está se tornando cada vez mais um foco. Os operadores estão exigindo medidas adequadas que lhes permitam obter informações da rede de distribuição a qualquer momento e, assim, controlar a rede de distribuição com mais eficiência. Conceitos inteligentes para operação de rede podem ajudar a atingir as metas de desempenho definidas, o que as torna um fator chave no fornecimento de energia de maneira econômica. Saber que medidas fornecem qual valor agregado mensurável para a operação da rede está se tornando cada vez mais importante. Nossas soluções de sistema levam em consideração todos esses tópicos e fornecem todas as funções possíveis para detecção, localização e correção de falhas em um segmento de rede.
REDE DE ALTA OTIMIZAÇÃO
Reduzir o tempo de interrupção através da detecção precoce do local da falha
identificar a localização da falha e isolar a seção danificada
Reconfigurar a secção, fechando os pontos normalmente abertos da grade para restaurar o fornecimento aos consumidores.
O sistema restabelece a rede ao seu estado normal.
A automação de autocorreção suporta todos os tipos de protocolo de comunicação padronizado
Fornecer operação segura e confiável para esses e equipamentos primários essenciais, como disjuntores, disjuntores de carga, seccionadores, religadores e seccionadores.
O objetivo do aplicativo Gerenciamento de Carga é reduzir o número de interrupções na rede reconfigurando automaticamente o alimentador de uma carga para evitar sobrecarga nas linhas, transformadores e interruptores.
A sobrecarga atual aciona o algoritmo.
O sistema de automação identifica pontos normalmente abertos.
Identifica a seção sobrecarregada e a conexão com fontes alternativas.
O sistema calcula a carga adicional em potencial de uma fonte alternativa.
Conecta-se à fonte com maior capacidade de reposição.
TRANSFERÊNCIA DA FONTE AUTOMÁTICA
O aplicativo Transferência Automática de Fonte transfere automaticamente cargas críticas para uma fonte alternativa no caso de perda de tensão ocorrida. Como o Gerenciamento de carga, seu principal objetivo é reduzir o número e a duração das interrupções na rede.
O algoritmo inicia na detecção de subtensão da fonte de energia da rede.
O sistema de automação avalia a conexão do segmento com a fonte alternativa.
O sistema se conecta à fonte com maior capacidade disponível.
O sistema desconecta a última seção do segmento.
Conecta-se ao segmento de grade alternativo escolhido.
REDUÇÃO DE SOBRE CARGA
Função da Redução de Sobrecarga é lidar com cargas incontroláveis na grade
A função de redução de sobrecarga é usada para reduzir sobrecargas em linhas, transformadores e comutadores e reduzir ao mínimo a região não fornecida.
É usado em estruturas de grade radial nas quais as cargas não podem ser transferidas ou em estruturas de anel aberto nas quais o anel interconectado não é capaz de suportar carga adicional.
Limitar com êxito as áreas de interrupção, dependendo das possibilidades do cenário operacional e dos parâmetros da função objetivo.
A principal função da Redução de Sobrecarga é lidar com cargas incontroláveis na grade. O aplicativo considera a situação de carga da grade de maneira semelhante ao aplicativo Gerenciamento de Carga, mas com base no fato de que a transferência de carga para uma seção ou fonte diferente da grade não é possível.
ÁREA DE CONTROLE DE VOLTAGEM
O aplicativo de Voltage usa várias subestações secundárias inteligentes para monitorar e regular o nível de voltagem, medindo o fluxo de corrente e de energia para evitar o desvio de voltagem de um nível mínimo e máximo.
Um algoritmo cria um mapa de nível de tensão seguindo a topologia da grade para estabelecer o valor da tensão que o algoritmo deve monitorar, ou seja, o valor necessário em condições normais.
A estabilização é realizada aumentando ou diminuindo a posição do passo (TAP) do regulador de tensão.
Um aplicativo é usado quando a carga e a geração são dispersas de forma consistente no transformador primário da grade de distribuição.
Permite que o regulador de tensão de linha e o transformador de distribuição regulada separem a rede em áreas controláveis, com interrupção mínima para o restante da rede.
O objetivo do controle de tensão na área é reduzir o custo de expansão das linhas e apoiar o gerenciamento de energia para fins de monitoramento e planejamento, garantindo a conformidade com os padrões
SOLUÇÕES DE CONTROLE PARA UMA REDE DISTRIBUÍDA
Nossas soluções para automação de distribuição garantem a operação e manutenção econômicas do equipamento primário, maior segurança no fornecimento e qualidade da tensão e um rápido ajuste às mudanças na rede de distribuição. Novas aplicações como detecção de falhas, localização de falhas, compensação de tensão e potência reativa e medições de qualidade de energia também estão incluídas.
USANDO O SICAM A8000
Com a série SICAM A8000 e a enorme variedade de componentes modulares para módulos de processador e expansão, a Caixa de Automação de Distribuição possui um design escalável que pode ser configurado para qualquer requisito de desempenho.
Engenharia simples com a ferramenta integrada de parametrização da Web
Atende aos altos requisitos de segurança cibernética, graças ao chip criptográfico integrado e à criptografia IPSec
Alta segurança de investimento graças à conformidade com normas internacionais como IEC 61850, IEC 60870-5-101 / -103 / -104
A plataforma modular oferece opções versáteis de aplicação e reduz o estoque
Pode ser adaptado às infra-estruturas de comunicação existentes com sua infinidade de interfaces e módulo GPRS integrado
A funcionalidade integrada de indicador de curto-circuito permite o uso em monitoramento de rede
O ligar / desligar remoto permite economia de energia por meio do modo de espera
Potência extra para altas correntes de irrupção
Resposta de sobrecarga ajustável
Conexão paralela para melhoria de desempenho
Aparelhagem pronta para smart grid para configuração na Caixa de Automação de Distribuição.
Uma fonte de alimentação ininterrupta com módulos de bateria de chumbo-ácido ou lítio SITOP DC UPS permite a operação contínua do sistema por muitas horas. O grau extremamente alto de eficiência garante baixo consumo de energia e mínima perda de calor no painel de controle. O gabinete compacto, que não requer espaço em nenhum dos lados, também economiza espaço no trilho DIN. Para aumentar ainda mais a disponibilidade, a fonte de alimentação SITOP é combinada com o módulo de no-break DC reserva.
Comutador pronto para smart grid para configuração na Caixa de Automação de Distribuição. Fácil conexão entre o painel de distribuição e a caixa de automação de distribuição por plugues padronizados. O painel de distribuição pode ser usado em redes inteligentes, pois pode ser facilmente atualizado para uma subestação de distribuição secundária inteligente, adaptando os mecanismos de operação do motor, transformadores de corrente e tensão de baixa potência e indicadores inteligentes de curto-circuito.
Pronto para a rede inteligente graças a mecanismos de operação do motor, transformadores de instrumento de baixa potência para medição de corrente e tensão e indicadores inteligentes de curto-circuito
Conceito de painel totalmente flexível; painéis ou blocos podem ser adicionados em ambos os lados
Aparelhagem testada em fábrica, montada em fábrica, de acordo com IEC 62271-200
Barramento 630 A, alimentadores até 630 A
Até 17,5 kV, 25 kA ou 24 kV, 20 kA
RELATÓRIO DE FLHAS, RÁPIDO, FLEXÍVEL E DIRETO
A base para o gerenciamento rápido e eficiente de falhas estava previamente vinculada à sala de controle. A localização de falhas na nuvem é um serviço novo baseado em nuvem, que permite enviar informações de falhas, incluindo o local da falha diretamente para as equipes de manutenção, sem a necessidade de um centro de controle de rede. O resultado é que as mensagens de falha são ativadas mesmo sem uma sala de controle ou hardware de TI complexo - tornando-a uma alternativa móvel e surpreendentemente econômica.
Os indicadores de falha e o gateway são reconhecidos automaticamente pela comunicação segura em campo próximo.
O instalador digitaliza o código QR impresso no indicador de falha, insere critérios como mastro e linha no celular e permite determinar a localização do celular.
O indicador de falha é registrado na nuvem da Siemens; Isso reconhece o local e marca esse indicador de falha no Google Maps com um símbolo de agulha.
Esta operação simples é repetida para os dois FPIs restantes. Isso significa que um conjunto completo está pronto para uso dentro de um período muito curto.
O novo dispositivo agora é reconhecido na nuvem da Siemens e substitui o antigo.
Os códigos QR do dispositivo que está sendo trocado e o novo dispositivo são digitalizados. O novo número de série é exibido no aplicativo e o instalador confirma o número de série com os dados GPRS.