ASSEMAE - Saae Viçosa economiza milhões de água tratada
/Saae Viçosa economiza milhões de água tratada
Saae Viçosa economiza milhões de água tratada
Economia do Saae de Viçosa chega a 15 milhões de litros de água tratada em 21 dias, após melhorias em estação de tratamento.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Viçosa, anunciou recentemente que a reforma e substituição dos leitos filtrantes I e II da ETA I, Bela Vista, proporcionou um número menor de lavagens desses filtros, gerando na semana de 08 a 14 janeiro, uma economia média de 5 milhões de litros de água tratada por semana.
Antes da substituição, para a Autarquia atender aos padrões exigidos na portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde, lavava os filtros no mínimo duas vezes ao dia, gastando na limpeza diária 800 mil litros de água tratada em cada filtro, além de material químico, energia elétrica, equipamento e pessoal.
Com a substituição dos leitos filtrantes I e II, em estrita observação às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), padronizadas na NBR-12216 e EB-2097, além da economia alcançada com o menor número de lavagens, foi possível uma mudança operacional que aumentou a carreira de filtração dos dois filtros substituídos.
A equipe técnica vem realizando a "manobra de purga" duas vezes ao dia em cada filtro. Essa operação prolonga o tempo de funcionamento do filtro (carreira de filtração) antes da opção pela lavagem convencional. A manobra de purga gasta quase 93 % menos água tratada que a limpeza convencional. Antes, com os filtros desgastados, a manobra de purga era inviável, pois eliminava muito material filtrante com as impurezas.
A realização da manobra de purga, gerou de 16 de janeiro à 06 fevereiro último (21 dias), uma economia de 15 milhões de litros água tratada, ou seja, o abastecimento de água de um grande distrito do município, por exemplo: São José do Triunfo, equivalente a vazão de 8,2 litros por segundo ou 10% da outorga de captação da ETA – I, no Ribeirão São Bartolomeu.
"A reforma aumentou a eficiência do filtro, com uma produção de água tratada com 0,1 UT (unidade de turbidez), sendo até 0,5 (UT) aceita pelo Ministério da Saúde. Melhor que o aumento da oferta de água é a qualidade do produto aos usuários do Saae", informou Henrique Santana, bioquímico e chefe do setor de tratamento de água e esgoto da Autarquia.
Segundo o diretor presidente do Saae, Rodrigo Bicalho, a Autarquia inicia no mês de março, a reforma e substituição dos outros dois leitos filtrantes da ETA I – Bela Vista.