Todos (4410)
Daniel C. Harris Grupo Gen PDF Criptografado
Neil D. Jespersen, Alison Hyslop, James E. Brady Grupo Gen PDF Criptografado
10.1 Arquitetura dos Quadros de Distribuição (QD)
10.1 Arquitetura dos Quadros de Distribuição (QD)
O quadro de distribuição (QD) é o local que recebe os condutores provenientes do quadro de medição
(QM), faz a proteção de toda a instalação elétrica e distribui os condutores que alimentam os diversos circuitos terminais previstos para ela (Figura 10.1-a).
No QM, encontram-se o medidor de energia elétrica e a chave geral ou seccionadora, cuja função é proteger toda a alimentação da instalação elétrica (Figura 10.1-b).
(a) QD
Figura 10.1 QD e QM residenciais.
Em função do tipo da edificação, a instalação pode ter um ou mais QM.
10.1.1 Edificação Térrea
O caso mais simples é o de uma edificação térrea, pois ela contém o QM e apenas um QD, conforme mostra a Figura 10.2.
10.2 Localização dos QD
yy CP: caixa de passagem (uma por andar). yy QG-C: quadro geral do condomínio. yy QD: quadro de distribuição (um por apartamento e para cada área do condomínio).
O QD da casa de máquinas é responsável pela proteção de motores de elevadores, moto­res de portões, bombas de piscina e de caixas d'água etc.
A Figura 10.4 ilustra essa arquitetura para um edifício de quatro andares com garagem no subsolo.
QD-Zelador
QD-Máquinas
QD-Garagem
Figura 10.4 Arquitetura dos QM e QD de um edifício residencial.
10.2 Localização dos QD
A localização dos QD é definida na etapa de projeto e deve ser orientada pelos seguintes critérios: yy Os locais devem ser de fácil acesso e com a devida identificação do lado externo, legível e não facil­mente removível. yy Deve haver proximidade geométrica das cargas em relação aos respectivos QD parciais, proporcionando certa simetria entre as cargas da instalação. yy Os QD parciais devem estar localizados nas proximidades dos centros de carga da instalação, ou seja, nas regiões centrais em que há as maiores concentrações de potência instalada. yy Os QD principal e parciais devem ser instalados em locais seguros, não sujeitos a choques mecânicos e sem o acesso de terceiros.
10.3 Constituição dos QD
10.4 Configuração dos QD
Nos demais casos, ou seja, FFN, FFF e FFFN, só podem ser utilizados dispositivos DR tetrapolares.
10.3.4 Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS)
O dispositivo de proteção contra surtos (DPS) é responsável por proteger a instalação elétrica contra os sur­tos de tensão (sobretensões transitórias) causados por descargas atmosféricas. Indiretamente, essa proteção visa garantir a segurança das pessoas.
Gentilmente cedido por Siemens.
No QD, deve-se ligar um DPS entre cada fase e o condutor de proteção (PE), o mesmo ocor­rendo entre o neutro e o PE.
Figura 10.18 Tipos de DPS.
10.4 Configuração dos QD
Os QD principais das instalações elétricas residenciais, prediais ou de estabelecimentos comerciais de pequeno porte podem ser monofásico, bifásico ou trifásico.
Outra variação possível na configuração dos QD é no posicionamento dos dispositivos DR, pois eles podem fazer tanto a proteção geral dos circuitos como a proteção de alguns circuitos individualmente.
10.5 Montagem de um QD
As informações que aparecem na parte superior do esquema multifilar correspondem a:
3 # 6 (6) T4 mm2 – 1kV – PVC ∅n 25 em que: yy 3 = número de fases (trifásico); yy # = símbolo de seção de condutor; yy 6 = seção da fase – 6 mm2; yy (6) = seção do neutro – 6 mm2; yy T4 = seção do PE – 4 mm2; yy mm2 = unidade de medida das seções; yy 1 kV = classe de isolação do condutor; yy PVC = material do eletroduto; yy ∅n 25 = diâmetro nominal do eletroduto.
A Figura 10.27 mostra o esquema unifilar completo referente ao QD trifásico apresentado anteriormente com alguns detalhes.
Barra (50 A)
(1.480 VA)
R tubular)
2 fluorescente
S tubular)
Enrique Galindo Fentanes Grupo Gen PDF Criptografado
David Klein Grupo Gen PDF Criptografado
10 - Amebas Parasitas do Homem
AS AMEBAS E SUA POSIÇÃO SISTEMÁTICA
Divisão Entamoebida
Divisão Mastigamoebidae
Gênero Endolimax
AS AMEBAS E SUA
As amebas são protozoários pertencentes a ordens e famílias que os sistematistas agrupam e reagrupam de diferentes maneiras sem um resultado satisfatório. A própria separação de rizópodes e flagelados, longamente sustentada e baseada na presença ou ausência de flagelos, não resiste a uma análise detalhada, pois o aparelho flagelar pode existir apenas temporariamente
(durante parte do ciclo vital da espécie) ou haver sido perdido parcial ou totalmente por determinadas espécies.
Tal é o caso de Dientamoeba fragilis, considerada até há pouco como sendo um amebídeo (família Dientamoebidae) e hoje identificada pela microscopia eletrônica como pertencente