ÁREA DE ENSAIOS ACÚSTICA RELATÓRIO DE ENSAIO Nº Amostra nº: Data de entrada: 25 / 09 / PDF
ÁREA DE ENSAIOS ACÚSTICA RELATÓRIO DE ENSAIO Nº Amostra nº: Data de entrada: 25 / 09 / 2013
Download "ÁREA DE ENSAIOS ACÚSTICA RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 82636 Amostra nº: 092013 Data de entrada: 25 / 09 / 2013"
Gilberto Brandt Fernandes
1 LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LMCC 1/8 ENDEREÇO: Av. Roraima, 1000 Prédio 10, Campus Camobi, Santa Maria/RS CEP TELEFONE: (55) (Fax) Direção Secretaria Acústica ÁREA DE ENSAIOS ACÚSTICA RELATÓRIO DE ENSAIO Nº Amostra nº: Data de entrada: 25 / 09 / 2013 Interessado: Endereço: Referência: Material declarado: Objetivo: QUIMIFLEX ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS. Rua Santa Maria S/Nº, Bairro Ramada, Guaíba - RS. Ensaios de avaliação Argamassa ECCOLINE COVER Determinação do isolamento ao ruído de impacto-padrão 1. INTRODUÇÃO 1.1 Descrição do material avaliado Argamassa ECCOLINE COVER, argamassa ecológica termo-acústica desenvolvida a partir de fibras naturais e artificiais. 1.2 Método construtivo do sistema avaliado O ensaio realizado apresenta o desempenho do isolamento acústico do sistema de piso entre unidades autônomas, composto por uma laje em concreto armado com espessura de 170 mm, e sobre esta um contrapiso com a argamassa ECCOLINE COVER com espessura de 40 mm. O sistema não apresentava o revestimento final do piso, conforme figura 1. As fotos dos detalhes da realização do ensaio encontram-se em anexo. Símbolo Descrição Espessura A Laje de concreto armado 170 mm B Argamassa ECCOLINE COVER 40 mm Figura 1 Desenho representativo do piso avaliado
2 2/8 1.3 Data e local da avaliação As medições foram realizadas no dia 25 de setembro de 2013, compreendendo das 11:50 até as 13:40 horas, no residencial Ária, localizado na Rua Luiz Manoel Gonzaga, nº 134, Bairro Petrópolis em Porto Alegre - RS. O apartamento 1401 (suíte 3), foi considerado como sala de emissão, onde foi gerado o ruído por uma máquina de impacto-padrão. O apartamento 1301 (suíte 3), com área de 12,04 m 2, e volume de 32,51 m 3, foi considerado como sala de recepção, no qual foi medido o nível de pressão sonora e o tempo de reverberação. As aberturas das suítes estavam vedadas com tapume de chapas de compensado. Desenho simplificado do ensaio de avaliação conforme Figura 2. Em anexo encontra-se a planta baixa da suíte 3. Figura 2 Desenho representativo do local avaliado 1.4 Condições Ambientais A Tabela 1 indica as condições de temperatura e de umidade relativa no interior do apartamento 1301 (suíte 3), durante a realização da avaliação.
3 3/8 Avaliação Tabela 1 Valores de temperatura e umidade Temperatura ambiente ( C) Umidade Relativa (%) Apartamento , MÉTODOS DE ENSAIO E DOCUMENTOS REFERENCIADOS ISO 140-7:1998 ISO 717-2:2013 ISO :2008 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part VII: Field measurements of impact sound insulation of floors. Acoustics - Rating of sound insulation in building and building elements. Part 2: Impact sound insulation. Acoustics Measurement room acoustic parameters Part 2: Reverberation time in ordinary rooms As medições foram realizadas de acordo com as normas acima citadas. O método consiste em impactar o piso de forma padronizada, utilizando uma máquina de impacto-padrão, a qual as especificações constam nas normas citadas. A máquina de impacto-padrão foi colocada na sala de emissão em quatro posições diferentes. Na sala de recepção foram medidos os níveis de ruído aéreo resultante utilizando cinco posições de microfone para cada posição da máquina de impacto-padrão, totalizando 20 medições. Também foi medido o ruído de fundo, sendo que, se necessário, aplica-se uma correção ao nível de pressão sonora de impacto-padrão medido, para eliminar o efeito do ruído de fundo. O tempo de reverberação da sala de recepção foi determinado pelo método do ruído interrompido, utilizando ruído de espectro rosado. A partir destes valores medidos, foi determinado o nível de pressão sonora de impacto padrão L nt em terço de oitava. E posteriormente estes valores foram ponderados em um único número, na faixa de frequência em terço de oitava de 100Hz a 3150Hz, resultando assim no nível de pressão sonora de impacto-padrão ponderado L nt,w. Quanto menor o valor de L nt,w melhor é o isolamento sonoro ao ruído de impacto-padrão. 3. INSTRUMENTAÇÃO Foram utilizados neste ensaio, os seguintes equipamentos: Sound Source 01dB, modelo OMNI 12 and AMPLI 12, número 03/11-10/B255-A12; Tapping Machine Generator 01dB, modelo CALPEST-one, número calp04/05-12/203;
4 4/8 Sound Level Calibrator, Type 4230, 94dB 1000Hz, marca BRÜEL & KJAER; Hygro-Thermometer; Medidor de Nível de Pressão Sonora 01dB, classe 1, modelo Blue Solo, número ; Microfone GRAS, modelo MCE 212, número 75246; Pré-Amplificador 01dB, modelo PRE 21 S, número 12943; Tripé para suporte do microfone; Software 01dB, modelo dbbati versão 4.901, para análise de dados; Notebook Itautec, modelo Infoway Note W RESULTADOS 4.1 Resultados do isolamento de ruído de impacto-padrão no sistema do piso avaliado A Tabela 2 apresenta o valor do nível de pressão sonora de impacto-padrão L nt (db), por faixa de frequência em terço de oitava para os valores medidos. A Figura 3 apresenta o espectro dos valores medidos de acordo com a Tabela 2 e mostra também a curva de ponderação deslocada conforme ISO Tabela 2 Sistema de piso avaliado Frequência (Hz) L nt , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Figura 3 Sistema de piso avaliado
5 5/8 O ensaio do sistema de piso avaliado, apresentou nível de pressão sonora de impactopadrão ponderado L nt,w (db): 70 de acordo com a norma ISO 717-2, determinado pelo método de engenharia, realizado em campo. Santa Maria, 08 de outubro de Prof. Dr. Engº Jorge Luiz Pizzutti dos Santos Laboratório de Materiais de Construção Civil Assessor Técnico Acústica M. Engº Mauro L. Just Laboratório de Materiais de Construção Civil Diretor José Luiz Guerra Laboratório de Materiais de Construção Civil Técnico responsável pelos ensaios Eder Luiz Filipetto Laboratório de Materiais de Construção Civil Técnico responsável pelos ensaios
6 6/8 ANEXO A Níveis de Desempenho A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR :2013, estabelece níveis de desempenho acústico no que se refere a ruído de impacto-padrão em piso. A Tabela E.1 apresenta recomendações relativas a outros níveis de desempenho do nível de pressão sonora de impacto-padrão ponderado, L nt,w. Tabela E.1 Critério e nível de pressão sonora de impacto-padrão ponderado, L nt,w Elemento Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas posicionadas em pavimentos distintos Sistema de piso de áreas de uso coletivo (atividades de lazer e esportivas, como home theater, salas de ginástica, salão de festas, salão de jogos, banheiros e vestiários coletivos, cozinhas e lavanderias coletivas) sobre unidades habitacionais autônomas L nt,w db Nível de desempenho 66 a 80 Mínimo 56 a 65 Intermediário 55 Superior 51 a 55 Mínimo 46 a 50 Intermediário 45 Superior