FC721 Central de detecção de incêndio - PDF
Download "FC721 Central de detecção de incêndio"
Stéphanie Azeredo Castro
1 FC72 Central de detecção de incêndio Série FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Central compacta de detecção de incêndio, prefabricada, controlada por microprocessador para a conexão de até 26 endereços A central de detecção de incêndios pode ser utilizada como uma versão autônoma (stand alone). Função de emergência integrada Interface Ethernet rápida para serviço de controle remoto Painel de operação de fácil utilização integrada Chave opcional Interface para uma porta serial RS232 ou RS485 Alimentação de emergência até 72 horas Detecção e leitura automática (configuração automática) de todos os dispositivos C-NET, permitindo o funcionamento imediato e simples Processa sinais de detectores da série Cerberus PRO FD720 Repetidores e dispositivos de alarme nas linhas de detecção (C-NET) Programação flexível de aplicações e controles complexos Os dados guardados podem ser carregados através de acesso remoto Download de firmware de todos os componentes da central de detecção de incêndios controlados por processador
2 Visão geral do sistema Central de detecção de incêndios FC72 Ferramenta de engenharia de acesso remoto, ferramenta de funcionamento Área com perigo de explosão Linha de detecção colectiva Siemens, SynoLINE300 ou SynoLINE600 da Synova TM Extensão de 24 VCC Transmissão de um sinal de alarme Transmissão de um sinal de avaria Alarme de transmissão remota Avaria de transmissão remota Repetidor de piso FT20 2 entradas/saídas opcionais Controlos de incêndios 4 entradas linha de detecção com, no máximo, 26 endereços Linha em ramal saída linha de sirenes monitorizada convencional É possível a extensão de 24 VCC 4 saídas Repetidor de piso FT200 entrada Painel sinóptico FT200-A 4 entradas entrada É possível a extensão de 24 VCC Características A FC72 é uma central de detecção de incêndios compacta com uma unidade de funcionamento integrada que permite processar sinais dos dispositivos FD720. A central pode ser programada com a ferramenta de engenharia Cerberus de fácil utilização. É efetuada a verificação de fuga à terra em todas as linhas de detecção. Adaptação do texto do usuário diretamente no terminal ou com a ferramenta de engenharia de software. Podem ser guardados até 2000 eventos de acordo com diversos critérios. Alteração automática para a hora de Verão/Inverno (noite/dia) 2
3 Elementos funcionais Painel de operação Os seguintes componentes encontram-se no painel de operação: módulo CPU e componentes eletrônicos para o painel de operação ligação Ethernet entradas para os módulos RS232, RS485 espaço para chave Kaba ou Nordic Placa periférica Os seguintes componentes encontram-se na placa periférica: terminais de ligação para linhas de detecção C-NET, transmissão remota (alarme, avaria), emissão de sirenes, entradas/saídas de controle programáveis, emissão monitorada de alarmes e avarias, alimentação degradada, alimentação Alimentação de 70 W, alimentação de emergência A alimentação abastece o hardware e carrega as baterias as baterias fornecem a alimentação de emergência em caso de falha de energia Configuração A ferramenta de engenharia Cerberus FXS722 permite ao sistema ser adaptado aos requisitos específicos dos clientes. Gamas de aplicações O FC72 adequa-se de forma ideal a aplicações de pequenas dimensões como, por exemplo, oficinas, hotéis, etc. 3
4 Visor e elementos de funcionamento Cada central tem uma unidade de funcionamento integrada. Visor de texto simples retroiluminado de grandes dimensões (LCD de 256 x 2 pontos) com informações detalhadas de texto simples sobre todos os eventos que ocorram. Tipo de evento, localização do evento, texto de reação, estado de funcionamento, etc. São apresentados directamente textos de orientação para o operador em situações de alarme Funcionamento confortável através de teclas de função e tecla de navegação 2 Quando é recebido um evento de alarme, o indicador de alarme fica vermelho 3 4 LEDs programáveis e diversos campos do visor 4 Teclas de função para funcionamento direto do menu 5 2 teclas de comando com LEDs, programáveis individualmente 6 Teclas > Buzzer desligado, mensagem Aceitar e mensagem Repor 7 Tecla para navegação nas mensagens de alarme 8 Tecla de navegação e do menu para o visor 9 Teclado para entradas numéricas e alfanuméricas como senha, texto do cliente, etc. 0 Teclas de função para a organização de alarmes Visor e campo-chave para equipamento de alarme 2 Chave opcional para acesso ao funcionamento (Kaba ou Nordic) 3 Inserções de etiquetas. 4 Com 24 grupos de indicadores cada um com um LED vermelho + amarelo 4
5 Visão geral das centrais de detecção de incêndio FC72 FC72-ZZ Caixa (Eco) FC72-YZ Com 24 grupos de indicadores cada um com um LED vermelho + amarelo Linha (Loop) Linha (Loop) Com alimentação (70 W) Com alimentação (70 W) Capacidade máxima da bateria 7 Ah Capacidade máxima da bateria 7 Ah Expansão FH720-Z3 FH7202-Z3 Caixa (Eco) Caixa (Standard) 430 x 398 x 80 mm 430 x 398 x 60 mm Caixa vazia Para várias aplicações, por exemplo, para impressora de eventos Impressora interna FTO200-A Impressora de eventos Caixa vazia Para várias aplicações, por exemplo, para alimentação adicional Espaço para baterias 2 x FA2004-A (2 Ah) ou 2 x FA2006-A (26 Ah) + kit de alimentação (50 W) Impressora externa DL3750+ Impressora de matrizes (externa) Interface RS232 pode ser instalada em caixas vazias O módulo RS232 tem de ser encomendado em separado O módulo RS232 tem de ser encomendado em separado 5
6 Configuração do FC Equipamento básico Designação Notas Parte traseira (Eco) FHA200-A 2 Placa periférica ( Loop) FCI200-A Pos. -5 > Equipamento básico para cada FC72 (Eco) 3 Alimentação (70 W) FP200-A 4 Terminais da rede na calha de montagem DIN Espaço para 2 módulos de relé TS35 5 Unidade de funcionamento FCM7xx-xx Sistema combinado de painel de operação e CPU, incluindo a cobertura 6 Espaço para baterias 2 x 2 V / 7 Ah Expansão 7 Módulo de relé Z3B7 Relé para controlo de incêndios 8 chave (Kaba) FTO2005-C chave (Nordic) FTO2006-B Para direitos de acesso ao funcionamento 9 Módulo RS485 (isolado) ou FCA2002-A Para dispositivos periféricos com porta RS485 módulo RS232 (isolado) FCA200-A Para estações com porta RS232 0 Bateria (2 V, 7 Ah, VDS) FA2003-A Para alimentação de emergência Kit de montagem de 9'' FHA206-A Para a instalação em caixas de terceiros 2 Chave de licença L FCA202-A Para o Cerberus-Remote 3 Kit de cabos (comunicação) FCA204-A Para ligações flexíveis de cabo aos módulos na unidade de funcionamento 6
7 Dados técnicos Tensão de rede Alimentação Tensão de funcionamento Corrente de funcionamento Capacidade da bateria Monitorização da bateria Monitorização da rede Série de detectores passíveis de ligação Número de linhas Loop linhas em ramal (classe B) Número de endereços máx. 26 Entradas/saídas integradas Saída de relé Alarme da transmissão remota Avaria da transmissão remota Saídas monitorizadas Alarme Avaria Sirene Entradas/saídas livremente programáveis Painel de operação Posição de encaixe para interfaces em série RS232, RS485 Local de montagem para kit de cabos (comunicação) CA V 70 W CD 2 28,6 V máx. 2,5 A 2 x 2 V, 7 Ah sim sim Cerberus PRO FD720 (C-NET) 2 4 integrado Ligação Ethernet RJ45 Temperatura de funcionamento C Temperatura de armazenamento C Humidade (não é permitida a formação de 95 % rel. condensação) Dimensões (L x A x P) 430 x 398 x 80 mm Cor Caixa Cobertura cinzento, ~RAL 7035 cinzento, ~RAL-Design IP30 Classe de protecção (IEC 60529) Normas EN 54-2, EN 54-4 Aprovações VdS LPCB pendente pendente 7
8 Detalhes para encomenda Centrais de detecção de incêndios Referência Peça n.º Designação Peso FC72-ZZ S54400-C32-A2 Central de detecção de incêndios (L) 8,900 kg FC72-YZ S54400-C32-A3 Central de detecção de incêndios (L, 9,000 kg LED) Expansão Z3B7 BPZ: Módulo de relé 250 VCA / 0 A ( relé) 0,042 kg FTO200-A A5Q Impressora de eventos 0,250 kg A5Q Rolos de substituição das impressoras (0 0,090 kg rolos) FTO2005-C A5Q00003 Chave (Kaba) 0,03 kg FTO2006-B A5Q Chave (Nordic) 0,050 kg FCA2002-A A5Q Módulo RS485 (isolado) 0,067 kg FCA200-A A5Q Módulo RS232 (isolado) 0,068 kg FCA204-A A5Q Kit de cabos (comunicação) 0,224 kg FH720-Z3 S54400-B72-A0 Caixa (Eco) 5,700 kg FH7202-Z3 S54400-B70-A0 Caixa (Standard) 7,500 kg FHA206-A A5Q Kit de montagem de 9" 3,000 kg Alimentação adicional FP2003-A A5Q Kit de alimentação (70 W) 0,650 kg FP2004-A A5Q Kit de alimentação (50 W) para instalação,366 kg em caixa vazia Baterias FA2003-A A5Q Bateria (2 V, 7 Ah, VDS) 2,450 kg FA2004-A A5Q Bateria (2 V, 2 Ah, VDS) 3,930 kg FA2006-A A5Q Bateria (2 V, 26 Ah, VDS) 7,572 kg Licença de software FCA202-A A5Q Chave de licença (L) 0,00 kg Impressora externa DL3750+ A5Q Impressora de matrizes (externa) 7,300 kg Peça sobresselente A5Q Fita preta de impressão para impressora de matrizes DL ,078 kg Siemens Brasil Ltda Divisão Jundiaí SP - Brasil Tel Copyright by Siemens Switzerland Ltd Os dados e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A entrega está sujeita à disponibilidade dos produtos. Documento n.º Edição A6V _c_en_pt Manual FS720
Painéis de Detecção de Incêndio FC360
Cerberus TM FIT Painéis de Detecção de Incêndio FC360 FC361-ZZ, FC361-ZA, FC361-YZ, FC361-YA Central de detecção de incêndio (1-laço) para dispositivos periféricos endereçáveis com unidade de operação