Porta Corta-Fogo de Enrolar - Inovadoor
A porta corta-fogo é fabricada de acordo com as especificações do projeto onde será instalada, seguindo as orientações e diretrizes exigidas pela legislação e necessidade do cliente. Este modelo de porta também possui a opção do sistema SmokeShield, controlando e isolando a fumaça somente em um local, garantindo que seja compartimentada com o fogo e não se espalhe por toda a instalação. Nossas portas são certificadas pela UL (Underwriters Laboratories), garantindo o cumprimento dos padrões de segurança e qualidade dos produtos nos Estados Unidos e Canadá.
A Porta Corta-Fogo Inovadoor é preparada e construída para suportar e garantir segurança contra incêndio com duração de 45 minutos, 90 minutos, 3 e 4 horas.
Descritivo Técnico – Porta Corta-Fogo de Enrolar
até 4,11m
até 3,65 m
Aço inoxidável – série 300 com acabamento nº 4.
Revestimento em pó SpectraShield® em mais de 180 cores.
Suportes, guias e barra inferior:
Galvanização por imersão a quente em componentes de aço.
Revestimento em pó enriquecido com zinco e resistente à corrosão.12
SUPORTES – Aço com revestimento em pó para combinar com a cortina. Parafuso para guiar a
montagem e apoiar a cortina do eixo de contrapeso.
MODELO DE PORTA DE INCÊNDIO ERD10
Camadas de bloqueio formam viga de aço galvanizado com acabamento em esmalte de poliéster GalvaNex. As travas nas extremidades de ferro fundido são rebitadas nas vigas para manter o alinhamento e impedir o incêndio.
MODELO DE PORTA DE INCÊNDIO ERD20
Camadas de bloqueio de dupla pele formam vigas de aço galvanizado, com acabamento em esmalte de poliéster GalvaNex preenchido com isolamento de lã mineral. Os fatores de propagação de chama e índice de desenvolvimento de fumaça são zero.
As travas da extremidade de ferro fundido são rebitadas nas vigas para manter o alinhamento, prender a cortina nas guias e evitar o desgaste.
GUIAS – Aço estrutural com revestimento em pó para combinar com a cortina. Os conjuntos de guia
são parafusados na parede e suportam o peso da porta.
OPERAÇÃO – Sistema de operação que pode ser configurado com alarme de incêndio e sensor de fumaça.
Possui opções de operação através de corrente, manivela ou motor ativado por elo fusível para aberturas onde não estão em uma via de pedestres e onde a ativação elétrica não é desejada