No Break Eaton Rack 6U Torre 230V Dupla Conversao Permite expansao de autonomia 9PX11KI - TECHCLUBE
/ No Break Eaton Rack 6U Torre 230V Dupla Conversao Permite expansao de autonomia 9PX11KI
No Break Eaton Rack 6U Torre 230V Dupla Conversao Permite expansao de autonomia 9PX11KI
Produto: Esgotado De: R$ 14.910,49
Por: R$ 13.419,44*
ou 12x de R$ 1.347,31 - Boleto Bancário
R$ 13.419,44
R$ 2.153,05
R$ 7.012,33
R$ 1.910,93
R$ 3.609,49
R$ 1.572,36
R$ 2.929,46
R$ 2.476,33
R$ 1.347,31
O no-break Eaton 9PX fornece proteção de energia eficiente para pequenos e médios data centers TI e infraestrutura. Oferece proteção online dupla conversão com 40% menos uso de energia e 28% mais potência que os no-breaks da sua categoria.
O no-break Eaton 9PX fornece proteção de energia eficiente para pequenos e médios data centers, TI e infraestrutura. Oferece proteção online dupla conversão com 40% menos uso de energia e 28% mais potência que os no-breaks da sua categoria. O 9PX é ideal para ambientes de TI e gerentes de facilities que se preocupam com o custo de energia e estão buscando novas soluções de proteção de energia.
No-break Eaton 9PXSolução confiável, versátil e eficiente
• Tecnologia on-line dupla conversão para máxima eficiência• Painel frontal com tela LCD giratória e menu intuitivo• Fator de potência 0,9, que oferece 28% a mais de potência que os no-breaks de sua categoria• Econômico, consome 40% menos energia• Design moderno e adaptável rack/torre• Integração com ambientes virtualizados e gerenciamento remoto
• Com a confiabilidade da tecnologia on-line dupla conversão, o no-break Eaton 9PX monitora constantemente as condições de energia, regulandocontinuamente tensão e frequência• Eficiência maior que 94% no modo on-line dupla conversão e 98% no modo de alta eficiência, garantindo o maior nível de eficiência da categoria e reduzindo custos de energia e resfriamento
• Fator de potência 0,9 fornece 28% mais potência que os no-breaks de sua categoria, permitindo a conexão de mais equipamentos em um único no-break
• Design adaptável rack/torre, o 9PX oferece 5400W em apenas 3U e 10kW em apenas 6U Gerenciamento e Interface LCD• Tela LCD intuitiva: oferece uma interface gráfica que fornece todas as informações críticas do no-break em uma visualização. O menu amigável permite a visualização das informações e controle de todas as configurações do equipamento em poucos cliques • Rotação do LCD de acordo com a posição do equipamento (rack ou torre) e possibilidade de inclinação do display em 45 graus para melhorvisualização• Medição do consumo de energia (kWh) pode ser monitorada pelo LCD do equipamento ou pelo software de gerenciamento Eaton Intelligent Power® Manager• O 9PX oferece conectividade com portas serial, USB e relé de contato, mais um slot para placa de comunicação (opcional)• Software de gerenciamento compatível com a maioria dos sistemas operacionais, incluindo os sistemas dos principais players de virtualização.
On-line dupla conversão com sistema Power Factor Correction (PFC)
9PX11Ki
Kit de Trilhos: Incluso:
até 16mm²
Range de Tensão de Entrada:
176 a 276V
200/208/220/230/240/250V
detecção automática para 50/60Hz
Corrente de Curto-circuito:
200/208/220/230/240/250V +/– 1%
THD de Tensão:
Capacidade de: Sobrecarga:
102–110% : 120s, 110–125%: 60s, 125–150%: 10s, >150%: 900ms
Eficiência (Modo: Normal):
95% no modo on-line, 98% no modo de alta eficiência (high-efficiency)
Gerenciamento de: Bateria:
Tecnologia ABM e compensação de temperatura no modo de carga da bateria (ajustável pelo usuário), teste automático de bateria, proteção contra descarga profunda, reconhecimento automático dos módulos externos de baterias (EBM)
Capacidade de: Bateria Estendida:
EBM (3U)
Portas de: Comunicação:
1 porta USB, 1 porta serial RS-232 (portas USB e RS-232 não podem ser utilizadas simultaneamente), 4 contatos secos (DB9), 1 mini-terminal RPO/ROO, 1 porta paralela DB15