Transmissor da densidade de gás - GD10-C, GD10-L - WIKA Brasil
Folha de dados SP 60.11
Proteção IP 54 até 68, depende da fiação elétrica
Estabilidade excelente ao longo prazo, alta performance contra interferências eletromagnéticas (EMI), conformidade CE
O transmissor da densidade de gás, modelos GD10-C e GD10-L, está compensado à interferências eletromagnéticas. A compensação segue o desempenho não linear de gás SF6. O princípio básico é a equação virial. O transmissor da densidade de gás registra os valores físicos de pressão e temperatura do gás SF6 no tanque. A densidade de gás atual é calculada em ambas as variáveis através de um sistema eletrônico de avaliação. As alterações térmicas de pressão são compensadas dinamicamente e não afetam o sinal de saída.
Como padrão, as partes molhadas são fabricadas em aço inoxidável. A câmara de medição hermeticamente soldada garante vedação contra vazamentos ao longo prazo. A estrutura específica da câmara de medição não requer qualquer elemento interno de vedação e assim qualquer vazamento pode ser excluído.
Devido estas características do transmissor da densidade de gás também é independente de flutuações da pressão atmosférica e variações da altura de montagem.