Eletricidade o quadro de distribuição! - FazFácil
O Quadro de Distribuição ou Caixa de Fusiveis é o local onde se reunem e partem todos os fios para todo o imovel.
Fios para tomadas, para lampadas de teto, cozinha, etc.
Na caixa de Fusiveis ( Quadro de Distribuição) , se dividem as cargas eletricas, ou seja, é onde se decide quanto cada fio pode suportar (tomada da cozinha, aparelhos eletricos, geladeira, microondas, etc) sem colocar em perigo a segurança (fogo) da instalação.
Veja os itens abaixo para uma melhor compreenção da função de quadro de fusiveis:
1 – Qualquer instalação deve ser dividida, de acordo com as necessidades, em vários circuitos, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de alimentação inadvertida, através de outro circuito.
2 – Qualquer instalação deve ser dividida em tantos circuitos quantos forem necessários, de forma a proporcionar facilidade de inspeção, ensaios e manutenção, bem como a evitar que, por ocasião de um defeito em um circuito, toda uma área fique desprovida de alimentação.
3 – Circuitos de distribuição distintos devem ser previstos para partes das instalações que necessitem de controle específico, de tal forma que estes circuitos não sejam afetados pelas falhas de outros (p. ex. minuterias, sistemas de supervisão predial, etc.).
4 – Em função da ocupação do local e da distribuição de circuitos efetuada, deve-se prever a possibilidade de ampliações futuras, com a utilização de circuitos terminais futuros. Tal necessidade deverá se refletir, ainda, na taxa de ocupação dos condutos elétricos e quadros de distribuição.
Para estipular as cargas e sua distribuição voce tem de recorrer a um eletricista profissional gabaritado.
5 – Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular devem ser previstos circuitos terminais distintos para iluminação e tomadas de corrente.
6 – Em unidades residenciais e acomodações de hotéis, motéis e similares , devem ser previstos circuitos independentes para cada equipamento com corrente nominal superior a 10 A.
7 – Nas instalações alimentadas com duas ou três fases, as cargas devem ser distribuídas entre as fases, de modo a obter-se o maior equilíbrio possível.
8 – Quando houver alimentação a partir de vários sistemas (subestação, gerador, etc.), o conjunto de circuitos alimentados por cada sistema constitui uma instalação. Cada uma delas deve ser claramente diferenciada das outras, observando-se que:
(a) um quadro de distribuição só deve possuir componentes pertencentes a uma única instalação, com exceção de circuitos de sinalização e comando e de conjuntos de manobra especialmente projetados para efetuar o intercâmbio das fontes de alimentação;
(b) os condutores fechados só devem conter condutores de uma única instalação;
(c) nos condutos abertos, bem como nas linhas constituídas por cabos fixados diretamente em paredes ou tetos, podem ser instalados condutores de instalações diferentes, desde que adequadamente identificados.
Quadro de Distribuição – "exemplo"
As cargas no quadro ao lado "são só exemplos para voce ter uma idéia ", não se aplicam a todas as necessidades.