Para isto utilizaremos os conceitos abordados nos dois primeiros artigos que publicamos anteriormente, você ainda se lembra deles? O primeiro foi a apresentação do projeto com a planta baixa e respectivas dimensões, acesse aqui o artigo.
Já no segundo artigo falamos sobre a Norma NBR5410 e a visão desta em relação a determinação de área e perímetro, inclusive realizamos os cálculos de área e perímetro para os cômodos cujo quais iremos estimar a potência de tomadas e iluminação.
Se você ainda não leu este artigo aconselho que o faça, tratamos sobre a determinação potência de iluminação e tomadas, se você ainda não leu este artigo recomento que o faça antes de iniciarmos, acesse aqui.
Dentro do assunto de dimensionamento de instalações elétrica, o dimensionamento da demanda é algo muito, mas muito importante mesmo, pois a partir deste é que solicitaremos o ponto de entrega da energia elétrica pela concessionária de energia, vamos então entender do princípio…
Eu gostaria de começar este ponto observando que o dimensionamento da iluminação deve ser seguido de acordo com o que veremos aqui, no entanto, a própria NBR5410 adverte que os valores indicados são para efeito de dimensionamento dos circuitos, não havendo qualquer vínculo, portanto, com potência nominal de lâmpadas . Falo isso porque muitos acabam questionando os valores encontrados, as vezes parece não refletir a realidade.
Vamos então começar com os detalhes da Norma em relação ao dimensionamento de iluminação, temos Na NBR 5410 os seguintes dizeres:
Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por interruptor.
b) em cômodo ou dependências com área superior a 6 m², deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m², acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 m² inteiros.
Antes de iniciarmos devemos ter em mente que o dimensionamento de tomadas que aplicaremos a partir da técnica abaixo descrita, aplica-se para Tomadas de Uso Geral, também chamadas de TUG’s. Estas tomadas são na verdade as tomadas que utilizaremos de forma aleatória em nossa instalação, ou seja, as tomadas que não possuem um equipamento específico a ser instalado naquele ponto.
Para tomadas de uso geral (TUG’s) devemos resgatar alguns conceitos de diferentes área que iremos abordar em nosso dimensionamento
9.5.2.2.1 Número de pontos de tomada O número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados, observando-se no mínimo os seguintes critérios:
a. Em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, próximo ao lavatório, atendidas as restrições de 9.1;
b. Em cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, cozinha-área de serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 m, ou fração, de perímetro, sendo que acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo duas tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos;
c. Em varandas, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada; Admite-se que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso, quando a varanda, por razões construtivas, não comportar o ponto de tomada, quando sua área for inferior a 2 m2 ou, ainda, quando sua profundidade for inferior a 0,80 m.
d. Em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 m, ou fração, de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível;
Particularmente no caso de salas de estar, deve-se atentar para a possibilidade de que um ponto de tomada venha a ser usado para alimentação de mais de um equipamento, sendo recomendável equipá-lo, portanto, com a quantidade de tomadas julgada adequada.
um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 2,25 m². Admite-se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou dependência, a até 0,80 m no máximo de sua porta de acesso;
um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for superior a 2,25 m² e igual ou inferior a 6 m² ;
um ponto de tomada para cada 5 m, ou fração, de perímetro, se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 m², devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível.
Tendo em vista que nosso projeto de dimensionamento tem com base uma planta baixa de quatro cômodos + banheiro + Varanda e as dimensões já calculadas no Artigo 2, iniciaremos com o dimensionamento dos cômodos baseado na tabela a seguir:
Antes de continuar certifique-se de ja ter lido os outros dois artigos que compões esta série, selecione abaixo o artigo que deseja:
Como a própria Norma menciona, utilizaremos como fator determinante no dimensionamento de iluminação a área da Sala que é representada por 8,64m², sendo assim os primeiros 6m² determina 100VA de iluminação e os 2,86m² restantes por não completar 4m² não se faz necessário contabilizarmos o acréscimo de 60VA.
Vale lembrar que estamos considerando as recomendações de dimensionamento onde a norma defini o valor mínimo de potência a ser dimensionada, nada impede de você acrescer, por exemplo, mais 60VA em relação a parcial de 2,86m² restantes da área da sala.
Para o perímetro da sala com dimensão de 11,8m e conhecendo que este ambiente possuirá como base de cálculos a divisão dos pontos de tomadas em uma extensão de 5 metros no perímetro deste ambiente, calculando teríamos o seguinte:
O resultado 2,36 representa para nós a instalação de três pontos, uma vez que a norma indica que será considerado um ponto a cada cinco metros (2) mais fração (0,36).
No entanto a Norma NBR5410 deixa claro que no caso em particular deste cômodo (sala) deve-se considerar o mínimo calculado ou a quantidade de equipamentos que será utilizado/instalado neste cômodo, sendo assim, consideraremos na sala de nosso projeto um ponto de tomada para cada parede, ou seja, quatro pontos no total.
Como podemos observar a cozinha possui uma área de 8,12m² e a previsão de potência de iluminação deverá ficar próximo ou idêntica do que consideramos para a sala, sendo assim temos: Para os primeiros 6m² da cozinha consideraremos 100VA e os 2,12m², por não completar os 4m² adicionais, permite que não seja adicionado mais 60VA na potência prevista a este ambiente.
Considerando que a norma define para a cozinha a necessidade de dimensionarmos uma tomada a cada 3,5 metros e que em nosso projeto temos um um perímetro de 11,40m, possuiremos como resultado uma quantidade de 4 tomadas de uso geral localizadas na cozinha já que o cálculo resulta em um valor igual a 3,25m.
A norma NBR5410 define para este ambiente uma quantidade de 4 tomadas sendo 3 tomadas definidas no cálculo (3,) + 1 tomada em função da fração de 0,25. Observe que a norma define a quantidade mínima, nada impede de ser adicionados pontos adicionais.
É importante que tenha sempre em mente a NBR5410 e no caso da cozinha temos que considerar as três primeiras tomadas sendo de 600VA e as demais de 100VA, portanto teremos 3 tomadas de 600VA e um de 100 VA prevista para este cômodo.
Para este ambiente consideraremos que será utilizado um ponto de torneira elétrica, com base em pesquisa que realizamos, uma torneira elétrica pode ser considerada com uma potência média de 3250W (segundo a Eletrobras).
Poderíamos considerar outros consumidores como por exemplo um forno elétrico ou mesmo um forno microondas de potência superior a 1200VA mas para TUE’s deste cômodo teremos em nosso projeto somente esta torneira.
Baseado nas condições estabelecidas para o dimensionamento da sala iremos agora determinar a potência de iluminação e tomadas do quarto n° 1. Para isto podemos observar que a norma NBR5410 define para a potência de iluminação um valor definido para este ambiente como sendo de 100VA uma vez que a área do quarto n°1 é de 9,05m² e consideramos 100VA para os primeiros 6m² e os demais 3,05m² não definem a quantidade mínima para o acréscimo de potência de iluminação adicional.
É compreensível através da NBR5410 que o dimensionamento das tomadas do quarto seguem o mesmo padrão das tomadas da sala e para tanto podemos definir que, no mínimo, a cada cinco metros de perímetro teremos um ponto de tomada. Neste cômodo possuímos um perímetro de 12,1m.
Podemos observar que o resultado de nosso cálculo foi de 2,42 que resulta em dois pontos de tomadas definidos pelo cálculo (2,) e outro ponto de tomada definido pela parcial representada pelo valor 0,42, sendo assim teríamos três pontos de tomadas, no entanto, a norma NBR5410 deixa bem claro que este cálculo define um número mínimo, consideraremos então um ponto por parede, logo, este cômodo contará com 4 pontos de tomadas de uso geral.
Neste cômodo você poderá perceber que todo os fatores adotados para o seu dimensionamento será idêntico ao que tivemos para o Quarto 1, como podemos observar as dimensões destes cômodos são bastante semelhantes.
Observe que a área deste ambiente é de 6,70m² e a potência de iluminação também será de 100VA definida pela NBR5410, onde para os primeiros seis metros quadrados teremos esta potência.
A lógica adotada para o dimensionamento da quantidade de pontos de tomadas de uso geral neste ambiente será idêntico ao quarto 1 e por isto temos o seguinte:
Conhecemos o perímetro do quarto 2 correto? É de 10,40m e através do cálculo podemos deduzir que possuiremos um resultado de 2,08 e este valor refletiria em dois pontos de tomadas que se torna, talvez, algo inviável uma vez que em qualquer quarto a ideia é ter um televisor, um abajur e dependendo de quem vai usufruir deste cômodo pode existir a necessidade de um videogame, dvd entre outros. Sendo assim adotaremos para este quarto também um ponto de TUG (Tomada de Uso Geral) para cada parede, logo, quatro pontos.
Considerando que nosso banheiro possui uma área de 2,34m² teremos que prever uma potência mínima de 100VA como segue na norma NBR5410. Lembre-se que em muito dos casos temos a iluminação do armário do lavatório além da iluminação de teto normal.
É de conhecimento que no banheiro, tomadas de uso geral temos normalmente um único ponto, no entanto, lembre-se que este ponto de tomada é comumente utilizado para aparelhos de potência elevadas, correto? Vou provar para você! Onde é que é utilizado a prancha de alisar cabelo (famosa Chapinha) ou mesmo o secador de cabelo? É, estes equipamentos que prometem transformar a “mulherada” são consumidores agressivos da energia elétrica.
Neste caso então, consideraremos um único ponto de tomada de uso geral, porém, neste nosso projeto em execução irei propor uma potência de 1200VA para esta TUG já que a potência máxima para TUG estipulada na NBR4510 é deste valor.
Sabendo da atual tendência de possuir em casa um chuveiro de maior potência, vamos considerar que neste ambiente será instalado um chuveiro de uma potência de 6800W.
Para este ambiente levamos em consideração sua área de 9m² e por isso a potência de iluminação será novalor de 100VA como prevê a norma NBR5410, lembre-se que em ambientes como este pode ocorrer de possuirmos iluminações diferenciadas como por exemplo lâmpadas Halógenas em refletores ou algo parecido, neste caso deve-se considerar a potência destes equipamentos.
Como a NBR5410 sugere, neste cômodo deve ser previsto pelo menos um ponto de Tomada de Uso Geral considerando este com 100VA, consideraremos.
Primeiramente observamos que o hall é, na verdade, a parte da casa que interliga os cômodos, ou seja, o ponto responsável pelo acesso de vários ambientes.
Como este local possui somente 1,08m² consideraremos uma potência mínima de 100VA como solicita a NBR5410. Também consideraremos aqui um único ponto de Tomadas de Uso Geral .
Agora que já temos a potência de todos os cômodos podemos agrupar todos em uma tabela separando cada potência por ambiente e tipo de potência a ser considerada. Veja a tabela abaixo com todos os dados levantados anteriormente.
A partir de agora podemos mobilizar o cálculo de demanda de nosso instalação já que será necessário exatamente estes valores acima mencionados, no próximo artigo desta série faremos este cálculo, não percam os próximos artigos, para manter-se informados de nossas publicações e ser o primeiro a receber nossos artigos assinem nosso Feed.
Digamos que eu tenha um projeto de instalação e depois de feito esses cálculos eu precise saber quais as dimensões dos condutores, eletrodutos e disjuntores que eu vou ter que usar pra cada circuito, como verifico isso em quais tabelas devo me basear? E se a carga de consumo for maior que a carga oferecida pela concessionária, o que devo fazer ?
Prezado Everton Moraes, boa tarde. Estou no aguardo da continuação da parte do cálculo de demanda da instalação referente ao PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICA RESIDENCIAL – PARTE 3.
Tenho um cômodo de 25metro quadrado gostaria de saber quantos lâmpada led e Watts tenho que usar no meu salão de cabeleireiro…
Olá Everton gostaria que você me fornecesse a planilha para eu calcular toda a instalação do meu projeto da facu.
Comecei a fazer o curso de Eletroeletronica e o professor pediu um trabalho sobre esse artigo, não sei nem como te explicar como são tão parecidos. E se eu tivesse descobrido seu blogg antes teria ido super bem, bem diferente da nota que tirei.
Gostaria de saber quanto a parte de garagem, jardim, a área externa e no caso também área de churrasco.
Olá Everton,tudo bem amigo ? Eu sou Eletricista e estou conhecendo seu Blog ! Ele é muito bom amigo ! Parabéns amigo e muito sucesso na sua carreira profissional como engenheiro eletricista !
Já vi casos semelhantes com aterramento mau feito mas teria que analisar melhor para afirmar qualquer coisa, pode se tratar de um problema no aparelho da própria NET