Posso ter secadora de roupas e aquecedor em um circuito? - EstamosCuriosos
Atualmente, tenho um painel de 100 amp (quadrado D) sem slots livres. Eu estou olhando para adicionar um aquecedor elétrico (1000 watts, 240V) para o banheiro.
Eu estou querendo saber se eu posso substituir o disjuntor de 30 ampères para o secador (24 ampères, 3 fios + aterramento) com um disjuntor de 40 ampères e passar a fiação do receptáculo do secador para o aquecedor. Eu usaria 8 ga. fio para ambos os comprimentos (do disjuntor ao receptáculo do secador e do receptáculo do secador ao aquecedor).
por rmarhi 28.07.2016 / 22:31
Consiga um aquecedor de 120V
Aquecedores elétricos são baratos. Um aquecedor de 240V 1000W vale cerca de US $ 40. Você poderia facilmente gastar mais do que isso em disjuntores exóticos e conexões. Vendê-lo no Craigslist e obter um aquecedor de 120V 1000W.
Se você for hardwire, coloque-o em um circuito dedicado de 15A ou em um circuito compartilhado de 20A. Uma carga com fio que compartilha um circuito com tomadas deve ser menor que 50% da capacidade do circuito (2400W, e é por isso que você não pode fazê-lo em um circuito de 15A a 1800W a menos que reduza o tamanho do aquecedor.)
Compartilhe um disjuntor de 40A
Não. Você não tem permissão para colocar mais de um receptáculo em um circuito derivado. NEC 210.23.
Para ser mais preciso, 210.23 chama as exceções onde você é permitido ter múltiplos receptáculos em um circuito, e os lista por amperagem. Para uso doméstico, apenas aparelhos de cozinha para um circuito 40-50A.
Cada receptáculo deve ter a mesma classificação que o circuito, ou seja, você não pode colocar um receptáculo de 30A em um circuito de 40A. (NEC 210.21). As exceções são: receptáculos de 15A são permitidos em circuitos de 20A ... e receptáculos de 50A em circuitos de 40A (porque não existe nenhum padrão de receptáculo de 40A).
Disjuntores duplex
A maneira usual de resolver um problema "box cram" é um disjuntor quadriplex que coloca dois disjuntores de 240V em dois espaços. O Quadriplex pode não estar disponível em disjuntores de 3/4 "de largura. Mas você não precisa que eles sejam . Você pode obter dois disjuntores duplex simples de 120V e usá-los para quatro de seus circuitos de 120 V. Isso liberará dois espaços para o seu disjuntor de 2 polos.
Dado o critério de usar as partes disponíveis (disjuntor e aquecedor de 240V / 40A), o subpainel é o caminho a percorrer. Coloque em um sub-painel de 240V 40A e coloque em qualquer circuito que você queira, não necessariamente tem que incluir o secador. Na verdade, eu não colocaria a secadora lá. Eu movia o máximo de circuitos de 15 a 20 V 120 V, para liberar espaços em seu painel principal. Você poderia certamente colocar pelo menos seis circuitos de 15A - eu não estou familiarizado com as regras do preenchimento do painel. Você pode até colocar este sub-painel ao lado do seu painel principal para facilitar a movimentação de circuitos.
Não fique tonto em comprar um sub-painel grande. Esperar e conseguir um painel com poucos espaços é como você entrou neste picles em primeiro lugar. Você pode até pensar em planejar o sub-painel para que ele possa se tornar seu futuro painel principal.
Está totalmente OK para comprar um sub-painel que é avaliado em uma amperagem maior do que você está usando. Também está OK se o seu subpainel tiver um disjuntor "principal" maior que o seu disjuntor 40A. Esse disjuntor principal será simplesmente redundante.
Seu plano atual não é bom por dois motivos. Primeiro, você não pode colocar um receptáculo de 30A em um circuito de derivação de 40A, conforme 210.21 (B) (3). Então, mesmo que você conecte sua secadora a um plugue de 50A e a conecte a um receptáculo de 50A, ela ainda estará contra o código, pois 210.23 (C) proíbe aparelhos que não cozinham em circuitos de 40 / 50A. em unidades de habitação.
(Os custos assumem que você já tem o fio 8AWG e o aquecedor de 240V / 1kW orçado, bem como peças diversas como caixas de junção, cabos de ligação, etc. "Fio" é considerado 12/2 W / G NM -B - são US $ 25 por 50 'no borg laranja.)
Use um aquecedor de 120V / 1kW em um circuito de 20A e obtenha apenas um disjuntor tandem (se o seu painel permitir)
Custo: $ 125 para disjuntor + fio + aquecedor
Você precisará de um disjuntor QOT2020 que substitua um QO120 existente em seu painel (ou você pode usar um QOT1520 para substituir um QO115, em vez disso), bem como 12/2 fio (não duro) e um aquecedor adequado, como este Cadete da borg laranja . Preste atenção à rotulagem e design do seu painel, no entanto - muitos painéis de QO rejeitam completamente os disjuntores tandem, e aqueles que normalmente não limitam o número de slots que os aceitam (para evitar violar a antiga regra de 42 circuitos do NEC) .
Use um disjuntor de quadruplex (tipo de ...) para dividir os slots de secadores existentes para dar espaço ao novo circuito de 240V (novamente, se o painel permitir)
Custo: $ 100 pelo disjuntor esquisito + $ 25 por fio
Existe um disjuntor quadruplex 30 / 20A disponível para a linha QO - é o QO20303020 . No entanto, você terá que ter uma casa de suprimentos personalizada para encomendar o kit para você ou encomendá-lo on-line (são 2 tandem e um empate) e, novamente, pode não estar dentro da lista do painel nem todos Painéis QO são listados para aceitar tandems, e aqueles que freqüentemente podem apenas aceitá-los em certas posições do disjuntor.
Instale um subpainel pequeno em algum lugar - isso sempre funciona
Custo: US $ 30 ou US $ 45 para disjuntores, US $ 25 para transferência bancária, US $ 25 para subpainel e muito mais trabalho
Você precisará de pelo menos dois disjuntores para isso, ou seja, um QO240 e um QO215. A substituição do QO230 existente é de outros US $ 15, embora não sejam realmente necessários - os QOs são confiáveis no que diz respeito à confiabilidade do disjuntor. O subpainel será um QO612L100 - obter um sufixo F se você quiser um flushmount, S (ligado) se você quiser montagem em superfície, DF ou DS se você quiser o acima, mas com uma porta.
Isso requer que você puxe o QO230 existente para fora do painel principal e instale um QO240 em seu lugar, execute o 8AWG que você planejou do principal para o sub, instale o subpainel com o 8AWG hots para os terminais principais e o 8AWG aterrado no terminal principal da barra de aterramento - você não estará puxando o parafuso de ligação para fora deste sub como você estará usando wirenuts para a conexão neutra.
O fio 12AWG (ou 14AWG se preferir) para o aquecedor vai para os dois pontos do QO215 (fita ou pinte o fio branco preto aqui para marcá-lo como um quente), e seu terra também vai para o barra de terra. Finalmente, os dois hots no AWG 10 (?) Existente para o secador que é reencaminhado para atender o subpainel vão para os dois hots no QO230, é claro, o terra para a barra de aterramento e o neutro do secador vão em um wirenut com o neutro de entrada (ninguém diz que você não pode fazer as conexões neutras e terra em um painel de alguma outra forma - as barras estão lá apenas porque são convenientes).
30.07.2016 / 01:16
Tags appliances circuit-breaker 240v
Métodos de rolagem de dados e suas médias É possível agarrar um inimigo vivo pela perna e usá-lo como um clube?