Nt 23 2014 Sistema de Chuveiros Automaticos | Chuveiro | Engenharia
Nt 23 2014 Sistema de Chuveiros Automaticos
salvarSalvar Nt 23 2014 Sistema de Chuveiros Automaticos para ler mais tarde
Memorial Descritivo Constr Laborat Anatomia Ifc r0
Alterao de Taxas BM 2016
Resolução Técnica Nº 008 Cobrança de Taxa de Serviços Di
Lei_de_Seguranca_Contra_Incendi.pdf
Plano Estratégico da Educação-atualizada.pdf
ESTADO DE GOIÁS CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
A Passos básicos para cálculos hidráulicos de
B Sinalização do registro de recalque do sistema
de chuveiros automáticos
Atualizada pela Portaria n. 183/2014 – CG. Publicada no BGE n. 205/2014 de 07/11/2014
NORMA TÉCNICA 23/2014 - Sistemas de Chuveiros Automáticos
Adequar o texto da norma NBR 10.897 e NBR 13.792 da ABNT, para aplicação na análise e vistoria de projetos/processos submetidos ao Corpo de Bombeiros, atendendo ao previsto no Código Estadual Segurança Contra Incêndio e Pânico (Lei n. 15802, de 11 de setembro de 2006).
2.1 Esta Norma Técnica (NT) aplica-se a todas as edificações onde é exigida a instalação de chuveiros automáticos, de acordo com as Tabelas da Norma Técnica 01 – Procedimentos Administrativos.
2.2 Adotam-se a NBR 10.897 – Sistemas de
proteção contra incêndio por chuveiro automático – Requisitos, com as adequações constantes no item 5 desta NT.
2.3 Adotam-se a NBR 13.792 – Proteção contra
incêndio, por sistema de chuveiros automáticos, para áreas de armazenamento em geral – Procedimento, e suas alterações.
Instrução Técnica n. 23/2011 – CBPMESP. NBR 10.897 – Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiro automático – Requisitos. NBR 13.792 – Proteção contra incêndio, por sistema de chuveiros automáticos, para áreas de armazenamento em geral – Procedimento. NFPA 13 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
Aplicam-se as definições constantes da NT 03 – Terminologia de segurança contra incêndio.
5.2 Para fins de apresentação junto ao Corpo de
Bombeiros deve ser elaborado um projeto técnico com simbologia atendendo ao contido na NT 03 - Terminologia de Segurança Contra Incêndio, devendo ser apresentado o projeto preliminar, de acordo com as normas técnicas, contendo o esquema isométrico da área de operação e caminhamento da tubulação até o abastecimento de água.
5.2.1 O projeto executivo do sistema de chuveiros
automáticos não necessita ser encaminhado para análise junto ao Corpo de Bombeiros, mas deve estar à disposição na edificação para suprir possíveis dúvidas do agente vistoriador.
5.3 Nas edificações onde houver exigência da
instalação do sistema de chuveiros automáticos, deve-se atender a toda área de edificação,
podendo, a critério do projetista, deixar de abranger
a casa do zelador, quando localizada na cobertura.
5.4 Nas edificações existentes, onde não exista
exigência do sistema de chuveiros automáticos ou quando este for proposto como solução técnica alternativa, pode ser utilizada a instalação parcial, atendendo-se às demais exigências previstas nas normas técnicas oficiais.
5.5 A critério do projetista, a instalação de chuveiros
automáticos em casa de máquinas, subestações, casa de bombas de incêndio, sala de gerador e similares onde haja exclusivamente equipamentos elétricos energizados, pode ser substituída pela instalação de detectores, ligados ao sistema de alarme do prédio ou ao alarme do sistema de chuveiros automáticos.
5.6 A substituição prevista no item 5.5 fica limitada
a compartimentos com área máxima de 200 m².
5.6.1 Aplicam-se os mesmos critérios para os CPD
localizados no interior das edificações, sendo que os compartimentos ficam com área máxima limitada
a 40 m² desde que exista compartimentação entre CPD e os ambientes adjacentes.
5.7 Nos casos de edificações com ocupação mista,
a reserva de incêndio deve ser calculada em função da vazão de risco mais grave e do tempo de funcionamento do risco predominante.
5.8 O dimensionamento do sistema deve ser feito
por cálculo hidráulico.
5.12 O gongo hidráulico, normalmente presente nas válvulas de governo e alarme, pode ser substituído pelo alarme elétrico, interligando a mesma ao
5.12.1 O circuito do alarme de que trata este item
5.9 Nos casos em que hidrantes e mangotinhos sejam instalados em conjunto com o sistema de chuveiros automáticos, as vazões e pressões mínimas exigidas na NT 22 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio, devem ser garantidas, sendo somadas as reservas efetivas
5.10 Nas edificações elevadas, constituídas de
5.10.1 Caso a reserva e bomba sejam elevadas,
sistema de alarme principal da edificação, de forma a avisar quando passar água no sistema a partir do funcionamento de um único chuveiro.
deve ser supervisionado.
de água para o combate a incêndios, atendendo aos requisitos técnicos previstos nas normas técnicas oficiais.
múltiplos pavimentos, serão aceitos os limites
O registro de recalque para chuveiros
automáticos deve conter sinalização e indicação claras, de forma a ser diferenciado do recalque do sistema de hidrantes, de acordo com o Anexo B desta NT.
máximos previstos na NBR 10897 para cada
válvula de governo e alarme, sendo que após a
instalação de pelo menos uma para cada limite de área atendida, os demais pavimentos podem conter apenas as chaves de fluxo secundárias, ficando sob o controle da respectiva válvula de governo e alarme.
não há necessidade de previsão de Válvula de
Governo e Alarme (VGA) na prumada principal,
Nos locais com forros combustíveis, os
mantendo-se as Válvulas de Comando Secundário nos pavimentos.
chuveiros automáticos devem ser instalados acima para proteção do espaço entre-forro.
5.17 Quando houver forros incombustíveis, os
chuveiros automáticos devem ser instalados para proteção do espaço entre-forro somente se houver carga de incêndio.
Passos básicos para cálculos hidráulicos de chuveiros automáticos
A técnica de projeto hidráulico pode ser resumida em 15 passos básicos. Estes passos podem ser usados como um guia para o projeto do sistema ou como um "check-list" para a análise do projeto:
Passo 1: Identificar a ocupação ou o risco a ser protegido;
Passo 2: Determinar o tamanho da área de aplicação dos chuveiros automáticos;
Passo 4: Estabelecer o número de chuveiros contidos na área de cálculo;
Passo 5: Determinar o formato da área de cálculo;
Passo 6: Calcular a vazão mínima exigida para o primeiro chuveiro;
Passo 7: Calcular a pressão mínima exigida para o primeiro chuveiro;
Passo 9: Calcular a vazão do segundo chuveiro;
Passo 10: Repetir os Passos 8 e 9 para os chuveiros seguintes até que todos os chuveiros do ramal estejam calculados;
Passo 11: Se a área de cálculo se estender até o outro lado do subgeral, os Passos 6 até 9 são repetidos para o lado oposto. Os ramais que cruzam deverão ser balanceados com a mais alta pressão de demanda;
Passo 13: Repetir
subidas (ao invés de chuveiros) até que todas as
calculadas;
Passos 8 e
Passo 14: Computar a perda de carga no ponto de abastecimento com as compensações devido a desníveis geométricos, válvulas e acessórios e diferença de materiais da tubulação enterrada;
Passo 15: Comparar a vazão calculada com o suprimento de água disponível.
ANEXO B Sinalização do registro de recalque do sistema de chuveiros automáticos
I – REGISTRO DE RECALQUE ENTERRADO E DE PAREDE
OBSERVAÇÃO: O REGISTRO DE RECALQUE DO SISTEMA DE HIDRANTES DEVERÁ SER SINALIZADO DA MESMA FORMA ACIMA, PORÉM SUBSTITUINDO-SE AS LETRAS "SPK" POR "HID".