Como lidar com este par de fios que sai do transformador? - EstamosCuriosos
Como lidar com este par de fios que sai do transformador?
Esta monstruosidade está no meu sótão. Há uma luz sótão.
Existe um fio legítimo da junção de luz 'fixação' para uma caixa de junção em outro lugar. (É o fio branco que você vê por trás da luz.)
No entanto, há um outro fio saindo da luminária que vai para um transformador ... que, em seguida, se divide em dois fios soltos que têm uma conexão suspeita usando fita isolante. Em locais ao longo dos dois fios, parece haver algum desgaste com o isolante. Eu provavelmente deveria usar uma fita isolante.
Eu não tracei os fios até o fim, mas eles parecem ir em direção à porta da frente, onde há uma campainha e uma luz na varanda. (O telhado se inclina perto de lá e quase não há espaço para ver para onde os fios vão)
Eu usei um testador de voltagem e ele emite um bipe para indicar que está quente.
O que devo fazer com esse fio? Eu quero cortar isso. Como descubro com o que está conectado?
Desligo o disjuntor para a luz do sótão e depois desligo o transformador? Se eu fizer isso, o dispositivo que está conectado a ele deve parar de funcionar.
por milesmeow 14.12.2016 / 05:54
EEK! Mate-o com fogo, antes que mate você com fogo!
Estou me referindo à lâmpada quebrável da base de parafuso Edison que está no chão e sob os pés, pronta para ser tropeçada, arrancando a base de porcelana e expondo você a 120V. UGH. Lembre-se, se você rebentar aquela lâmpada, você terá 120V ao vivo dentro de um vidro quebrado próximo ao chão, e lá você está tateando no escuro! Inaceitável!
Obtenha um transformador moderno integrado em uma tampa de caixa de junção, como este . Não para esta caixa de junção - esta caixa recebe uma tampa em branco, então você pode subir sem tocar em nada elétrico.
No buraco (ilegal) que a fiação do transformador atravessou, eu peguei um eletroduto EMT e o estendi ao longo da viga, na direção do beiral, o mais prático possível antes que as folgas se aproximassem demais do trabalho. Eu instalaria outra caixa de junção, aparafusaria a trava com 2 parafusos. Eu prenderei o EMT na viga com firmeza, com muitos grampos, para que você possa subir / passar por ele ou colocar coisas nele. Haverá uma folga de 1/4 "entre o EMT e a joist, a prática usual é de 4 curvas sutis, eu acabei de colocar calços sob ela.
Na nova caixa, eu instalaria o novo transformador "in the lid".
Fora do lado da caixa de junção, eu ia EMT, conduíte flexível ou cabo blindado para um local adequado para luzes LED. Eu coloquei dois lá, selecionando modelos improváveis de serem danificados pelo manuseio brusco de caixas etc. no sótão. Dois, então eu posso usar barato e ainda ter luz para consertar um quando ele falhar.
Fios de terra também são necessários, não estou mostrando os motivos, pois onde quer que você use metal EMT, isso pode ser o chão. Também ignorei um interruptor de luz, não sei como a luz do sótão acende agora. Se necessário, você pode executar algum cabo blindado flexível em um local conveniente para um switch.
Você também pode realocar a caixa existente para ficar nos lados das vigas, em vez do topo, mas é mais do que eu queria entrar aqui.
A propósito, o transformador é a parte "ridiculamente fácil" disso. O trabalho REAL, e a vitória real, está consertando essa situação de iluminação perigosa e tornando seu espaço de sótão muito mais utilizável. Além disso, campainhas sem fio parecem baratas e prejudicam sua revenda. Se você tem um real, não é difícil mantê-lo.
É um transformador de campainha. Entrada de tensão de linha e provavelmente saída de 24 VCA. Desligue o disjuntor e olhe atentamente para o transformador, as especificações estarão nele.
Você deve montá-lo em uma caixa elétrica coberta (os modernos são projetados com um poste roscado de 1/2 "para facilitar apenas isso) para que a conexão de tensão da linha seja adequadamente fechada, reconectando onde necessário para substituir fios e conexões deficientes. provavelmente substituiria o transformador também, mas não é estritamente necessário.
O que os Istari (além de Gandalf e Saruman) contribuíram para a luta contra Sauron? [duplicado] estes seriam relés AC de estado sólido de substituição compatíveis?