50 / 60HZ 3Ph/em 3 pH/para fora em UPS em linha de baixa frequência usados para o centro da data
Casa	ProdutosUPS de baixa frequência Online50 / 60HZ 3Ph/em 3 pH/para fora em UPS em linha de baixa frequência usados para o centro da data
Três Ph/in três Ph/out
Freqüência nominal:
360/384/432/480VAC
980 -7390KG
Dimensão (W*D*H):
900*855*1900MM
Eficiência de sistema:
94% (cargas máximas)
Centro de dados, indústria, servidores
Desempenho bonde excelente:
O dobro em linha transforma a estrutura, tecnologia dobro do controle de DSP.
As séries UPS de GP9335C que usa o dobro em linha real transformam a estrutura, esta arquitetura são atualmente o melhor para resolver a estrutura do poder, a estrutura podem quase completamente resolver todos os problemas do poder.
Usado principalmente em grandes salas de IDC, centro do banco/pagamento das seguranças, centro da gestão de rede de uma comunicação, linhas de produtos do semicondutor e grande produção da automatização e seu sistema de controlo. De acordo com as necessidades especiais de usuários foi melhorado, e usado em grandes locais de encontro de esportes, sala de conferências, teatro e estrada e sistema de iluminação da lâmpada de alogenuro de metal dos túneis railway.
*energy-saving-environment-protection-innovation eficiente:
A série UPS de GP9335C para o produto superior da porcelana, capacidade nominal de 120kva a 800kva, teve a aplicação no equipamento chave para a proteção do sistema de energia, pôde fornecer o poder de alta qualidade, o nível elevado de disponibilidade e de escalabilidade, e investe-a iminimize o custo yptal da posse (TCO).
a tecnologia distribuída 1.Advanced da paralela do active pode realizar a operação paralela de unidades de 6PCS UPS sem a necessidade de armário centralizado do desvio.
2.6-inch extra grande LCD que pode indicar a língua 12 (chinês, inglês, russo, espanhóis, franceses e assim por diante).
a tensão de entrada 3.Extra e a escala de frequência largas fazem-na adaptar-se ao ambiente severo da rede elétrica
4.Use avançou a 6a geração DSP e tecnologias completas do controle digital para realizar uma estabilidade de sistema mais alta.
o fator de poder 5.Output é 0,9, capacidade de carga do que UPS convencional com 10% acima, porque os usuários reduzem o custo de investimento.
a gestão da bateria 6.Intelligent mantém a bateria automaticamente para prolongar a vida da bateria.
o filtro do entrada/saída 7.Standard melhora o desempenho do sistema compatibilidade electrónica.
capacidade 8.Extra forte de suportar a sobrecarga da saída e de procurar-la um caminho mais curto, assegurando a estabilidade de sistema e a segurança de sistema sob circunstâncias extremas.
9.Layered independentemente-selou o canal da ventilação e o fã redundante, as placas de circuito com pinturas protetoras e um filtro da poeira encaixado fazem altamente eficiente dissipar o calor e proteger eficazmente o produto sob o ambiente severo.
Especificação técnica da série de GP9335C:
Modelo GP9335C
Tipo do retificador 6p 12p 6p 12p 6p 12p 6p 12p 6p 12p
Substantivo avaliado 120KVA/108KW 160KVA/144KVA
VA/180KW
Tensão de entrada avaliado 380/400/415VAC 3 fio da fase 4
Escala de tensão de entrada ±25%
Escala de frequência da entrada 45Hz~65Hz
Função macia do começo da entrada 0-100% 5-300settable
Fator de poder da entrada >0,98 (se o filtro do harmônico é adicionado)
Corrente do harmônico da entrada (THDi) ‹4,5% (se o filtro do harmônico é adicionado)
Escala da tensão do desvio -20%~+15%
Escala de frequência do desvio 50/60HZ±10%
Estabilidade da tensão ±1% (estado constante), ±3% (estado transiente)
Janela da sincronização do poder de canos principais ±5%
Precisão realmente medida da frequência (pulso de disparo interno) 50/60Hz±0.01Hz
Fator potência de saída 0,9 (saída 90kW por 100kVA)
Tempo de resposta transiente <5ms>
Capacidade da sobrecarga do inversor Em 0,9 fatores de poder, 110% para 1 hora, 125% por 10 minutos e 150% para 60s
Corrente do curto-circuito do inversor
Capacidade máxima do desvio 1000% para 100ms
Com carga equilibrada de 100% <1>
característico Com carga 100% do desequilíbrio <1>
carga linear de 100% <1>
Harmônico total
Distorção (THDv) carga não-linear de 100% <3>
Eficiência de sistema (carga máxima) Até 94% (a eficiência do inversor é até 98%)
Parâmetros de saída do retificador
Estabilidade da tensão da saída do carregador 1%
Tensão de ondinha da C.C. ≤1%
Variação da temperatura de funcionamento 0~40°C
Temperatura de armazenamento -25~70°C (sem bateria)
Humidade relativa 0~95% nenhuma condensação
Ruído (1m) 58-68dB
Padrão Segurança: CLASSE do C2 EN50091-2 da CLASSE da compatibilidade electrónica IEC62040-2 de IEC60950-1 IEC62040-1-1 UL1778 um projeto o IEC62040-3 o mais andTest
Bom desempenho UPS em linha de baixa frequência 10-200KVA (3Ph in/1Ph para fora & 3Ph in/3Ph para fora)