No final da inspeção é entregue ao cliente um relatório do dia com as não conformidades mais severas detetadas na visita, possibilitando ao cliente a correção imediata das mesmas. No prazo máximo de 10 dias úteis após a inspeção, é enviado ao cliente o relatório final com todas as anomalias, ensaios, verificações e ações corretivas a implementar.
Testar os dispositivos diferenciais: corrente de disparo, tempo de disparo, impedância da malha de defeito;
Controlo das instalações de emergência: ensaio da botoneira de corte geral de emergência, ensaio do grupo gerador de emergência e ensaio da iluminação de emergência;
Medir a corrente de curto-circuito provável, a resistência de isolamento de Média Tensão e de Baixa Tensão, a continuidade do circuito de proteção;
Medir a resistência de terra nos postos de transformação, subestações, apoios, sistemas de descarga atmosférica, a resistividade do terreno e a tensão de passo e de contato;