Raio deixa o sistema do INMET em 04-03-18 fora do ar | | Teresópolis RJ - Terê Total - Fazendo a história	Raio deixa o sistema do INMET em 04-03-18 fora do ar – Teresópolis RJ – Terê Total – Fazendo a história
informe INMET previsão do tempo Tempo em Teresópolis tere tere total Teresópolis Teresopolis RJ
Raio deixa o sistema do INMET em 04-03-18 fora do ar
março 4, 2018 março 8, 2018 tere_total 0 Comentário aviso importante, Brasília DF, INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, previsão do tempo, previsão do tempo do Inmet, raio deixa sistema do INMEt fora do ar, surto de energia, tere, Terê Total, teresopolis
ESCLARECIMENTOS SOBRE O EVENTO DE RAIO OCORRIDO NO INMET EM 04/03/2018
O Instituto Nacional de Meteorologia – INMET esclarece que a descarga elétrica, a qual foi provocada por um raio, derrubou o sistema de previsão do tempo do Inmet na tarde desse domingo (4), atingiu na verdade um "no-break", do sistema de alimentação eletrica dos computadores.
Devido à queda do raio, gerou-se um surto de energia muito alto na rede.
O supressor de surto de um dos quadros elétricos agiu aterrando a maior parte da sobrecarga, mas algum resquício passou e atingiu o banco de capacitores, onde um deles não suportou e ocasionou um desligamento em série.
O supressor de surto foi reposto e os "no-breaks" religados.
Nenhum computador foi danificado, especialmente o supecomputador que já voltou à operação normal.
A demora na normalização deve-se ao fato de se seguir um protocolo de inicialização, já que existem muitos sistemas interdenpendentes.
Ficou então o alerta para que sejam trocados todos os bancos de capacitores dos 4 equipamentos "no-break" de 80 kVA cada um do sistema de alimentação elétrica.
Além da queima do supressor de surtos e do capacitor, a única consequência danosa foi a não recuperação da base de autenticação de usuários. Ela foi corrompida e estamos aproveitando a oportunidade para implantar uma nova e mais atual. Daí se dá a demora em retornar o acesso às contas de correio eletrônico.
Informo que em poucas horas os serviços de autenticação estarão reestabelecidos e em pleno funcionamento.