“Além disso, a NBR 5410 estabelece que devem ser previstos circuitos separados para pontos de iluminação e de tomadas. No caso particular de instalações em locais de habitação, é preciso planejar um circuito independente para os equipamentos com corrente elétrica igual ou superior a 10A, como chuveiros e torneiras elétricas”, ressalta Hilton Moreno, que é professor, engenheiro eletricista e consultor Técnico da IFC/Cobrecom.
O profissional explica que, no caso de instalações residenciais, há uma exceção à regra, na qual é permitido juntar os circuitos de iluminação e de tomadas em áreas não frias como salas e dormitórios. Essa prescrição é válida desde que a corrente total do circuito não seja superior a 16A e que exista mais de um circuito para alimentar essas tomadas e pontos de iluminação.
“Porém, para esse caso, na hora de realizar o projeto é preciso usar o bom senso, pois para instalações elétricas residenciais a NBR 5410 determina que os circuitos de iluminação tenham fios e cabos com seção nominal mínima de 1,5 mm², enquanto os de tomadas de uso geral devem ter seção mínima de 2,5 mm². Ou seja, nesse caso o circuito deverá ter cabos com seção nominal mínima de 2,5 mm² e, com isso, o projetista deve avaliar se financeiramente vale juntar os circuitos de iluminação e tomadas nesses ambientes”, diz Moreno.
Quadro elétrico – É o centro de distribuição de toda a instalação elétrica. Ele recebe os fios e cabos que vêm do medidor e é dele que partem os circuitos que alimentarão diretamente os aparelhos elétricos e eletrônicos, as lâmpadas e as tomadas.
Vale lembrar também que é nele que devem ser instalados os itens de proteção como os disjuntores, DRs, entre outros.
“Mas, para se chegar à quantidade ideal, o melhor é sempre ter bom senso, já que o número de quadros é geralmente determinado pela área atendida pela instalação e pela potência das cargas a serem alimentadas”, afirma Moreno.
“Porém, residências maiores podem precisar de pelo menos dois quadros conforme cada caso. Em imóveis em que os circuitos possuem mais de 20 ou 30 metros, é conveniente analisar a possibilidade de adicionar mais quadros elétricos para evitar problemas como quedas de tensão, por exemplo”, completa Moreno.