Ok, este é um assunto estranho e talvez eu simplesmente não entenda como a rede funciona (embora eu sinta que tenho um conhecimento suficiente para me manter seguro e fazer o trabalho e a fiação básicos do disjuntor).
Buddy mudou-se para uma nova loja e me ligou para conectar um plugue 240 em uma caixa fechada. Ele ouviu dizer que o inquilino anterior provavelmente estava executando um grande compressor de ar ou soldador. Então eu liguei em uma tomada com os 3 fios que estavam lá, um preto e dois azuis. Aqui está a tensão resultante:
Depois de ler esses valores, pensei que estraguei tudo, então tirei o plugue e coloquei tudo de volta em como o encontrei. No entanto, havia outro plug de 240v na loja que já estava lá, então eu decidi testá-lo e ler os mesmos valores.
Violeta e vermelho fazem sentido, mas o verde parece impossível ??
Como isso é possível? Isso é normal? O inquilino anterior estava conectando algumas máquinas fora do padrão?
EDIT: Continuidade entre as 3 tomadas é infinito, não há curto, o plugue parece bom. O fio preto foi preso à fenda vertical (onde violeta e verde se encontram). O fio preto tinha uma resistência muito baixa ao conduíte, então eu diria que é "seguro" assumir que esse é o trilho comum e amarrado ao terra como deveria. A coloração também sugere isso.
— Skinner927
Parece que eu descobri que tenho um sistema delta de perna alta ou perna selvagem. Presumo que não é seguro usar equipamento de 240v de duas fases nesta tomada?
Hah, você descobriu isso enquanto eu estava editando!
Este não é um hobby para trabalhar em um espaço comercial para outras pessoas! Você poderia ter queimado alguns equipamentos caros porque não sabia o que estava fazendo. Atenha-se à instalação de acessórios e à substituição de tomadas em sua própria casa.
Eles se parecem com seus números?
Esse é o delta da perna selvagem . Uma coisa perfeitamente plausível de se ver em uma loja comercial. Você pode ver onde, agarrando os 2-3 fios corretos, ele pode fornecer uma variedade de tensões, incluindo a fase dividida 120/240 (anc). Por lei, a perna selvagem (208 da neutra) deve ser colorida ou com fita laranja.
Os conectores NEMA 10 são ilegais ** para novos trabalhos e, há algum tempo, são válidos e vendidos apenas para substituir os que já estão instalados. Foi totalmente substituído pelo NEMA 14, que é a mesma coisa com um aterramento, ou NEMA 6 se você não precisar de neutro. Qualquer um deles pegaria as fases A e C neste desenho.
Parece-me que eles agarraram a perna selvagem por engano. Isso aconteceria se eles tivessem um painel de serviço trifásico e colocassem o disjuntor de 2 polos na posição errada do disjuntor (porque não sabem o que estavam fazendo).
Painéis e fases
Como você provavelmente sabe, na maioria dos painéis de fase dividida (120/240), todos os outros disjuntor de linha no painel é a perna oposta , A B A B A B A B A B. E assim, se você usa um disjuntor de 1 espaço, obtém 1 pólo e, se usar um disjuntor de 2 espaços, obtém 2 pólos e, portanto, 240V. Realmente não importa quais 2 espaços você usa.
Um painel trifásico funciona da mesma forma, exceto que é A B C A B C A B C. Comigo até agora? Você pode usar disjuntores de 1, 2 ou 3 espaços. (bem, 1 espaço não faz sentido no Delta comum.) Agora, se a trifásica estiver com Wye ou Delta regular, a energia é simétrica, para que você possa usar qualquer posição sem se preocupar com isso.
No entanto, um sistema delta de perna selvagem , cuidado! Cada terceira fila no painel do disjuntor é a "perna selvagem". Se você quiser a fase bifásica 120/240, deve conectar o disjuntor de 2 polos em locais específicos que evitem a linha de perna selvagem. O problema é que o último cara não .
Lembre-se de que o Código Elétrico Nacional especifica qual fase específica deve ser destacada no painel. Se estiver errado, eu conserto, mas cuidado - há uma diferença entre trocar duas fases e girar todas as 3 , e a diferença é que os motores rodarão para trás.
Eu pintaria as fileiras das pernas altas de laranja na tampa do painel, por isso é óbvio.
Procure outro trabalho de má qualidade
Somos especialistas em códigos aqui e, quando você realmente o adota, o código é seu amigo. O código protege você de destruir coisas e matar pessoas. O incêndio no armazém de Oakland deve ser lembrado quando se trabalha em espaços convertidos, de forma muito evitável - e milhares de tipos criativos estão sendo despejados de espaços semelhantes, uma perda trágica para as artes e a cultura. Você quer que o marechal de fogo chegue e veja equipamentos elétricos realmente competentes.
Desde que você diz que fazer têm bons motivos (presumivelmente na conduta de metal), por favor erradicar aqueles horrível NEMA 10 recipientes. Vá para o NEMA 6 se precisar de uma fase monofásica de 240V (a perna selvagem é boa aqui). Ou NEMA 14, se você precisar de uma fase dividida 120/240 (não pode ser uma perna selvagem).
Geralmente nesse tipo de fiação, você não instala apenas tomadas aleatórias. Você espera até saber exatamente qual máquina irá para lá e provisiona a energia necessária, usando o receptáculo correto para isso. (por exemplo, NEMA 15, se ele quiser 240 trifásico).
Aqui estão as cores certas quando se trata de perna selvagem. As fases inferiores podem ser de qualquer cor, exceto laranja, branco, cinza, verde ou verde / amarelo.
Se houver neutros, motivos ou perna alta existentes que não sejam as cores certas, use uma fita dessa cor para identificá-las, para maior clareza. Lembre-se de que, para neutros e terrenos com 6 AWG ou menos, o Code exige que você use fios da cor correta, assim como em qualquer novo trabalho.
** Por contexto, estamos no habitat nativo do receptáculo NEMA 10, ou seja, EUA, Canadá e o resto da América do Norte. [também reivindicamos a Colômbia porque Shakira.] Erradicar o NEMA 10 é uma prática recomendada em todos os lugares que existe. Não confunda "mal aplicado" com "legal".
Na verdade, a perna selvagem é o B-fase (excepto em certos ambientes de medição, onde é a fase-C Funky, eh.?)
Em vez de um erro, eles estavam tentando equilibrar as cargas através das fases e sabiam que a carga anteriormente naquele local podia tolerar a conexão com a perna selvagem?
@ PeterGreen muito possivelmente .. Fiquei surpreso que uma carga industrial iria realmente querer neutro. Talvez o último cara desejasse um solo não neutro e usasse mal o NEMA 10 quando desejasse o NEMA 6. Equilibrar a carga de um sistema de pernas selvagens. É quase uma causa perdida.
Você provavelmente indicaria o país / região a que se refere quando fala sobre direito?
— SOFe 7/03/2017
Sim, o conduíte como caminho de aterramento é totalmente apropriado. Mas inspecione todo o caminho do conduíte e verifique se tudo está bem preso e apertado. Quando você está aparafusando o garfo do receptáculo na caixa de aço, se o fundo estiver DURO na caixa de aço, sem pequenos quadrados de papel no caminho, esse é um caminho de aterramento válido. Ou a maioria das caixas tem um furo roscado 10-32 para um parafuso de aterramento - caso contrário, toque no seu próprio, deve ser de -32 passo ou mais fino para o engate de rosca suficiente. O uso de parafusos de chapa metálica não é permitido.