Revista Potência - A Lumino Energy Solutions realizou um teste in loco
A Lumino Energy Solutions realizou um teste in loco
A Lumino Energy Solutions realizou um teste in loco para um cliente que atua no varejo de produtos de higiene e beleza no sul do Brasil. Veja o resultado deste case de sucesso.
O cliente é um grande varejista de higiene e beleza do Brasil, que tem a meta de redução do consumo de energia e custo em manutenção. Ele escolheu um de seus estacionamentos para testar o gHID. Garantir a iluminância mínima de 20lux era fundamental para o sucesso do teste.
A equipe de projetos da Lumino realizou o teste, sugerindo o retrofit na infraestrutura de iluminação, substituindo as lâmpadas de vapor metálico de 400W por lâmpadas de vapor metálico de 250W e instalando os reatores eletrônicos gHID de 250W em substituição aos reatores eletromagnéticos de 400W. O objetivo do teste era comparar a quantidade e qualidade visual entre equipamentos eletromagnéticos de 400W e equipamentos eletrônicos gHID de 250W, bem como medir a real economia de energia, estimada inicialmente em 45%.
O teste foi realizado no estacionamento dos funcionários, que fica na área externa e descoberta da empresa. Foi escolhido o poste onde foram instalados reatores gHID 250W nas 4 pétalas e ao lado o poste controle, onde foram mantidas as características técnicas originais com 4 pétalas de 400W e reatores eletromagnéticos. O poste controle sofreu manutenção para que todas as lâmpadas estivessem novas e funcionando no início do período de teste. Devido ao posicionamento das pétalas dos postes em relação à ilha onde encontram-se instalados e ao ponto focal estar muito próximo do poste (aproximadamente 1m), a equipe optou por desenhar a grade de medição de iluminância com 15 pontos, sendo que o poste testado é um desses pontos. As medições de consumo de energia elétrica foram feitas no pé de cada um dos postes. A iluminação da área foi mantida acesa, pois o estacionamento funciona 24 horas por dia.
O teste foi realizado no período de 04-abr-2016 a 05-abr-2017, e os resultados obtidos foram a redução do consumo anual de 208.229KW com os reatores eletromagnéticos de 400W para 76.247KW com os reatores eletrônicos gHID de 250W. Uma economia anual de 131.982KW, representando uma real economia no consumo de energia de 63.4%.
Ao final de 1 ano de teste o poste com gHID não sofreu nenhuma manutenção tendo as 4 lâmpadas do início do teste em pleno funcionamento e o poste controle apresentou 3 das 4 lâmpadas queimadas.
A iluminância média na grade do gHID ficou acima do requerimento de 20lux, conforme tabela abaixo, mesmo com iluminação do entorno prejudicada pela falha das lâmpadas com reatores tradicionais.