Tubulação vertical? Tubulação horizontal?
'Tipos mecânicos' que têm sua operação baseada em forças de flutuação e gravidade, tem regras relativamente severas em relação às suas orientações de instalação. Se as orientações de instalação para estes tipos não forem corretas, o equilíbrio adequado entre a flutuabilidade e a gravidade não poderá ser atingido e o mecanismo da válvula não funcionará como deve, o que significa que o purgador não poderá fazer seu trabalho.
Quando instalado em tubulações horizontais, o elemento-X fica localizado mais alto que a tubulação, então o condensado enche a tubulação e o purgador antes de chegar ao elemento-X. Isto ocasiona uma operação intermitente claramente distinta. Quando instalado em tubulações verticais, o condensado fica em contato contínuo com o elemento-X, fazendo com que a porção mais baixa do elemento-X fique continuamente cercada pelo condensado, enquanto que a parte superior fique continuamente cercada por vapor. Desta forma, o elemento-X é forçado a operar com base na 'temperatura média', tornando praticamente impossível a operação intermitente claramente distinta e ocasionando uma tendência de operação instável.
Na TLV ele é conhecido como 'Série de Purgadores Rápidos'. Independentemente da configuração da tubulação, basta simplesmente ajustar o flange especializado que conecta o purgador à tubulação para manter a posição correta do purgador.