Especificações de no-break 8KVA para utilização em equipamentos de datacenter
Publicado: Terça, 14 de Junho de 2016, 16h32	|	Última atualização em Quarta, 15 de Junho de 2016, 14h55
1. Características de Entrada
1. Potência – 8 kVA / 6,4 kW
2. Tensão: 220V +/- 15%
3. Frequência: 60 Hz + 5%
4. Tipo de conexão: terminais do tipo "borne"
2. Características de Saída
1. Tensão de saída: 115V / 127V – Monofásico
2. Regulação estática: +/- 1,0 % – sob carga plena tipo resistiva.
3. Regulação estática: < 5,0 % – sob carga plena tipo resistiva.
4. Distorção Harmônica: THD < 3% – sob carga plena tipo resistiva.
5. Fator de Potência: 0,8
6. Tipo de conexão: de 5 a 10 tomadas no padrão NBR14136 e também, através de terminais do tipo "borne".
7. Rendimento a Plena Carga: Maior ou igual a 90%
8. Suporte de sobre carga: até 120% suportar por 10 minutos, até 150% suportar por 15 Segundos, acima de 150%, deverá acionar o sistema de By-Pass mantendo isolação galvânica.
9. By Pass automático em caso de falha ou sobrecarga no inversor.
10. By Pass manualmente através do teclado no painel do nobreak.
11. Saída Isolada da rede em qualquer condição de funcionamento do nobreak, seja em modo by-pass, seja em modo inversor.
12. Tempo de transferência entre by-pass e inversor igual a Zero.
3. Características de Autonomia / Baterias:
1. Tempo de autonomia Total: 20 a 30 minutos sob meia carga.
2. Tipo de Baterias: Seladas, VRLA, sem emissão de gases;
3. As baterias devem ser alojadas internamente ao Nobreak, com entrada para módulos de baterias externas para aumentar o tempo de autonomia (em caso de expansão futura);
4. Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica.
5. Proteção contra descarga total das baterias.
6. Recarga automática das baterias com tempo de recarga de no máximo 8 horas.
4. Características de Gerenciamento do Sistema:
1. Display LCD com leitura que permita o gerenciamento do sistema com interação através de teclado no painel.
2. Comunicação Inteligente através de porta RS-232C True Serial e RS-485;
3. Alarme audiovisual, e função de tecla silenciadora de alarme sonoro;
4. Software para gerenciamento de Energia disponível para os sistemas operacionais Windows e Linux.
5. O gerenciamento via software do nobreak deverá permitir ser compartilhado entre pontos de acesso a serem definidos pelo IFRO e fornecer o status de múltiplos nobreaks simultaneamente e armazenados de modo seguro em site vinculado ao fabricante do nobreak, com proteção através de login e senha de domínio de um ou mais técnicos responsáveis pelo gerenciamento do sistema de energia dentro do IFRO onde o nobreak será instalado.
6. O software de gerenciamento deverá possuir função para fechamento automático de arquivos e do sistema operacional remotamente, de qualquer lugar conectado à internet.
7. Visualização das condições de operação do nobreak e status da rede elétrica com gerenciamento da qualidade da energia elétrica através somente de comunicação inteligente com porta RS-232 e RS-485;
8. Deve permitir gerenciamento remoto dos nobreaks através de adaptador de rede:
1. Funcionalidades via SNMP e HTTP.
2. Deve possuir controlador interno, com memória Flash que garanta o processamento e armazenamento das informações e gerenciamento do Nobreak.
3. Deve ter capacidade de armazenamento de no mínimo 500 registros de dados, 100 registros de eventos e 30 agendamentos de tarefas.
4. Deve possuir conexão física com uma porta de comunicação serial RS232 que se conecta ao nobreak e um porta ethernet para ligação do Adaptador na rede, possibilitando sua ligação a equipamento de rede com Switch.
5. A interação do usuário deverá ser feita de forma remota, permitindo o usuário estar com um computador conectado na rede para o gerenciamento dos Nobreaks.
6. Permitir ao usuário ter acesso direto a páginas dinâmicas montadas pelo servidor Web, bastando referenciar o endereço IP do Adaptador, através do protocolo HTTP. Este servidor Web deverá possuir um conjunto de páginas que permitem obter informações de tensão de entrada, nível de bateria, temperatura, dentre outras informações importantes para o gerenciamento remoto dos Nobreaks.
7. A interação deverá ser feita também através de software do fabricante dos Nobreaks, permitindo comunicação com o adaptador através do protocolo SNMP.