Opc da - ScadaBR - Geral - ScadaBR
ScadaBR - Geral
vitorbarbosa19 2012-03-26 20:00:06 UTC #1
Olá, não estou conseguindo configurar o data source OPC DA. Sempre que tento escolher o servidor através do botão 'atualizar' recebo as opções '-1' ou 'Access is denied'. Imagino que tenha a ver com o domínio, porém não sei configurar este campo. Coloquei localhost, mas o scadaBr não aceitou. Acho que o meu computador não está em um domínio, também não sei colocá-lo em um. Uso o sistema operacional Windows 7 Home Basic. Ouvi dizer que não é possível adicionar domínios neste sistema operacional. Contudo, não posso
formatar minha máquina no momento para instalar outro SO. Existe alguma forma de resolver esse problema do domínio com o que tenho? Grato desde já!
Marcio 2012-03-27 13:16:57 UTC #2
- Nos campos "Host" e "Domínio" coloque "localhost";
- No campo "Usuário " coloque o usuário logado no windows;
- No campo "Senha" coloque a senha do usuário logado no windows;
Você ainda tem que fazer a configuração do COM/DCOM. Eu estou tentando solucionar um problema de "classe não registrada" e encontrei excelentes tutoriais sobre COM/DCOM:
http://www.opcactivex.com/Support/Tutorials/DCOM_Tutorial_-_Configuring_th/dcom_tutorial_-_configuring_th.html
http://www.automation.com/pdf_articles/Troubleshooting_OPC_and_DCOM.pdf
https://www.matrikonopc.com/downloads/172/whitepapers/index.aspx
vitorbarbosa19 2012-03-27 16:48:33 UTC #3
Pior que já fiz a configuração COM/DCOM amigo. Tenho outro sistema supervisorio instalado no computador e o OPC funciona perfeitamente. Quanto aos campos já preenchi dessa forma e continuo com o mesmo erro.
Marcio 2012-03-28 17:40:39 UTC #4
Você pode tentar criar uma conta na maquina local com privilégios de adiministrador...
Marcio 2012-03-30 00:26:01 UTC #5
Eu tive o mesmo problema no windows 7 Professional,
- desative o firewall do windows;
- desative o windows defender (desative também o serviço dele);
- coloque uma senha na sua conta de administrador do windows, se a conta não tiver senha vc não consegue conexão.
queiroz 2013-11-03 18:43:31 UTC #6
Tenho um CLP Atos (Schneider) MPC4004 (CPU 4004.06R) e não consigo fazer funcionar... fui tentar seguir os tutoriais, baixei o OPC Core Components e mesmo assim o serviço OPC não aparece na minha lista de serviços dos Windows.
Já ativei a conta de administrador do PC, coloquei um senha nela e nada do mesmo jeito.
Esse CLP permite que eu faça a conexão Modbus via RS 232, mas não sei como configurá-la e os manuais do fabricante são muito ruinzinhos! Alguém me acuda!!
ronaldocelino 2013-12-12 16:49:50 UTC #7
Instalei o servidor OPC da Matrikon 61400-25, porém o scadabr não consegue detectar.
Já fiz todos os passos que os senhores solicitam.
No Elipse Scada eu consigo detectar os servidores que estão rodando em minha máquina.
Já configurei COM/DCOM na minha máquina virtual.
Ele ainda continua aparecendo uma mensagem de erro -1 e Access is denied.
clasimoes 2014-11-20 18:27:36 UTC #8
Eu consegui passar por esse erro mas agora estou presa em outra coisa. O negócio é o seguinte:
1. No Windows 7, vá no menu iniciar e digite "DCOMCNFG" (com as aspas).
2. Ao abrir, vá em Serviços de Componentes > Computadores > Meu Computador. Botão direito em cima de Meu Computador e clique em Propriedades
3. Na aba Segurança COM, você vai fazer a mesma coisa em cada um desses 4 botões:
4. Clicar no botão > Adicionar seu usuário do Windows > dar todas as permissões.
Salve isso e tente no Scada BR de novo. Pra mim funcionou.
sby_100 2018-09-05 15:34:47 UTC #9
try This option this work for me
fro problem access denied 0x80007005
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-security/getting-access-is-denied-when-accessing-windows-7/23369f35-bc45-4147-9c3e-74a47d530757