A CERTIEL EM Redes particulares de distribuição de energia elétrica e iluminação exterior. Urgeiriça, 13 de Abril. Jornadas CERTIEL 2012 P 1 - PDF
A CERTIEL EM Redes particulares de distribuição de energia elétrica e iluminação exterior. Urgeiriça, 13 de Abril. Jornadas CERTIEL 2012 P 1
Download "A CERTIEL EM 2012. Redes particulares de distribuição de energia elétrica e iluminação exterior. Urgeiriça, 13 de Abril. Jornadas CERTIEL 2012 P 1"
Victor Gabriel Lancastre Lombardi
1 A CERTIEL EM 2012 Redes particulares de distribuição de energia elétrica e iluminação exterior Urgeiriça, 13 de Abril CERTIEL 2012 P 1
2 CERTIEL 2012 P 3
3 Condomínios fechados Uniformização de critérios Melhores instalações CERTIEL 2012 P 4
4 Legislação aplicável Guia técnico de instalações eléctricas estabelecidas em condomínios fechados Despacho do DGGE, 13 de Maio de 2005 instalações elétricas estabelecidas em condomínios fechados Decreto-Lei nº 555/99, 16 de Dez alterado pelo Decreto-Lei nº 177/2001, 4 de Junho (Revisão dos regimes jurídicos do licenciamento municipal de loteamentos urbanos.) Decreto Regulamentar n.º 90/84, 26 de Dezembro RSRDEEBT Regulamento de Segurança das Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão CERTIEL 2012 P 5
5 CERTIEL 2012 P 6
6 Conceitos técnicos Cuidados na implementação Tipo de materiais utilizados na concepção Armários Canalizações Fusíveis Portinholas Etc. CERTIEL 2012 P 7
7 Segurança de Pessoas e Bens Protecção das pessoas contra contactos directos Protecção das pessoas contra contactos indirectos Esquema TN Esquema TT CERTIEL 2012 P 8
8 Verificação do Projecto da Rede Eléctrica CERTIEL 2012 P 9
9 CERTIEL 2012 P 10
10 CERTIEL 2012 P 11
11 CERTIEL 2012 P 12
12 Memória descritiva Condições de estabelecimento da rede de distribuição; Ponto de ligação à RESP (rede eléctrica de serviço público); Dimensionamento; Potências Instaladas; Especificações dos armários de distribuição; Protecções contra sobreintensidades; CERTIEL 2012 P 13
13 Dimensionamento: As canalizações elétricas são dimensionadas tendo em conta as potências previstas para cada instalação de consumo; Todas as canalizações são protegidas a montante contra sobrecargas e curto-circuitos, essa proteção é garantida através de fusíveis com a.p.c.; Tipo de armário de distribuição e respetivas proteções; Tipo de portinhola e respetivas proteções; Cálculo das quedas de tensão na canalização principal e ramais. CERTIEL 2012 P 14
14 Peças desenhadas Planta de localização Diagrama da rede de distribuição Armário de Distribuição RPDEEBT em planta Quadro da iluminação exterior Iluminação exterior em planta Simbologia Desenhos de pormenor CERTIEL 2012 P 15
15 RESP Diagrama da Rede de Distribuição CERTIEL 2012 P 16
16 Armário de Distribuição CERTIEL 2012 P 17
17 Implementação do Diagrama da Rede de Distribuição CERTIEL 2012 P 18
18 Esquemas unifilares de Iluminação Exterior apenas com circuitos de iluminação CERTIEL 2012 P 19
19 Inspecção à rede eléctrica no condomínio fechado Ponto de ligação Valas e caixas de visita Condutores e cabos Armários de distribuição Terra Ramais e portinholas CERTIEL 2012 P 20
20 Condutores e Cabos Manga termo retráctil aplicada em cabos com bainha de fita de aço; Identificação das canalizações; Respeito do código de cores. CERTIEL 2012 P 21
21 Rede de distribuição Esquema Unifilar, Identificação e Chapa de Características CERTIEL 2012 P 22
22 Esquema TN Proteção das pessoas contra contactos indirectos: Deve ser assegurada pela ligação das massas ao neutro TN Neutro à Terra Massas ao Neutro Deverá ser garantido um furo de reserva nos barramentos As funções do condutor neutro e do condutor de protecção estão combinados no condutor (PEN) CERTIEL 2012 P 23
23 Caixas de Distribuição 2E + 1S 2E + 2S DMA N Características 2E+1S 2E+2S Ext. Max 410 (a) Altura Int. Mín. (c) 360 Dimensões (mm) Largura Ext. Max (b) Int. Mín. (d) Profundidade Ext. Max (e) Int. Mín. (f) CERTIEL 2012 P 24
24 Equipamentos, protecção e segurança CERTIEL 2012 P 25
25 Iluminação Exterior Esquema TT CERTIEL 2012 P 26
26 CERTIEL 2012 P 27
27 Ensaios que decorrem numa inspecção Resistência de Terra Esquema TN Continuidade do condutor de protecção Ensaios Resistência de Terra Esquema TT Resistência de Isolamento TN e TT CERTIEL 2012 P 28