Temperatura setpoint - PBE EDIFICA
Índice do fórum INI-C 3. Condições para a aplicação do método simplificado 3.1 Método simplificado para edificações condicionadas artificialmente
Registrado em: Qui Abr 14, 2016 3:05 pm
Mensagem por ANACLAUDIA » Qui Set 02, 2021 7:03 pm
Nas tabelas A.1 a A.8 são indicadas as temperaturas setpoint para as condições real e de referência, com a seguinte observação:
***** Caso exista a necessidade da edificação operar com um setpoint diferente, deverá ser entregue uma carta de justificativa ao OIA, seguindo-se então com o método de simulação; nestes casos, deve-se utilizar o mesmo setpoint para a edificação real e sua condição de referência.
Está observação quer dizer que se houver algum ambiente que a temperatura de setpoint seja diferente do especificado na tabela é obrigatório utilizar o método da simulação?
No meu caso, há dúvida porque são laboratórios de pesquisa universitário e apenas em um o setpoint será diferente do especifica na tabela de referência. Neste caso, mesmo que somente uma zona térmica seja diferente, posso utilizar o método simplificado?
Re: Temperatura setpoint
Mensagem por comercial » Qua Set 15, 2021 4:25 pm
ANACLAUDIA escreveu: ↑Qui Set 02, 2021 7:03 pm Nas tabelas A.1 a A.8 são indicadas as temperaturas setpoint para as condições real e de referência, com a seguinte observação:
Se a área do laboratório for inferior a 10% do valor da área total da edificação, é possível utilizar o método simplificado sem impactos significativos no resultado final. Se for superior a 10%, você pode avaliar essa zona individualmente por simulação, somando o resultado encontrado ao de carga térmica total prevista pelo método simplificado no restante da edificação.