Nissan • Subestação de 138 Kv
ABB • Eletrocentros em Sorocaba, SP
Helibras • Helicópteros do Brasil S.A.
AMBEV • Iluminação de Vias
Petrobrás • Instalações elétricas
AMBEV • Instalação Elétrica
BR Metals e Fundições
Nissan • Subestação de 138 Kv • Resende, RJ
Montagem eletromecânica de Subestação SE NISSAN 138 KV;
Montagem de infraestrutura e lançamento de cabos para banco de capacitor 6 Mvar/13,8 kV/NBI 110 kV/60 Hz;
Montagem de componentes elétricos para banco de capacitor 6 Mvar/13,8 kV/NBI 110 kV/60Hz;
Instalação e interligação de banco de capacitor a malha de terra com instalação de hastes cobreadas tipo copperweld interligadas com condutor de cobre nu de diâmetro nominal de 95mm2 conectado através de soldas exotérmicas;
Construção da malha de terra com instalação de hastes cobreadas tipo copperweld interligadas com condutor de cobre nu de diâmetro nominal de 95mm conectado através de soldas exotérmicas;
Montagem do SPDA do pátio através da implantação de 04 postes de concreto seção "DT" com 13 metros de comprimento e 600daN de resistência mecânica com hastes em cantoneira fixadas às pontas, ferragens para ancoragem, lançamento e instalação de cabo de aço galvanizado MR-07 fios, com diâmetro nominal de 3/8" e interligação do mesmo com a malha de terra por meio de condutor de cobre nu com diâmetro de 70mm2 fixado ao poste de sustentação por meio de presilhas, com o fornecimento de materiais;
Montagem do SPDA da casa de comando tipo gaiola de Faraday com cabos de cobre nu de 50mm2 fixados ao telhado por meio de suportes guias conectados a captores de aço galvanizados com 350mm de comprimento, descidas da malha de captação com condutores de cobre nu e interligados à malha de terra da subestação, com o fornecimento dos materiais;
Instalação do sistema de iluminação do pátio por meio de projetores retangulares e lâmpadas vapor de sódio de 400W fixados aos postes do SPDA da subestação, sendo comandados por relés fotoelétricos, contemplando o fornecimento destes materiais;
Instalação e montagem dos equipamentos tais como: 03 sistemas PASS 138KV, 02 transformadores de potência de 15/18,75MVA - 138KV, 02 resistores de aterramento 13,8KV - 200A, 01 transformador de serviços auxiliares 75KVA - 380/220V;
Lançamento, montagem de terminações e conexão dos cabos de média tensão 13,8KV com diâmetros nominais de 300mm2 nos transformadores e nos cubículos de media tensão na casa de comando;
Manutenção em sala elétrica;
Fornecimento e instalação de sistema de Ar condicionado tipo split 12.000 BTUS (Sistema de Climatização);
Lançamento de cabos de AT, MT e BT (comando e controle);
Manutenção em SE 138 KV;
Instalação de Estruturas de Concreto (Pórticos, Colunas, Acessórios e Equipamentos).
Montagem de todos os leitos, eletrodutos e eletrocalhas necessárias para a instalação de cabos entre painéis, sensores e demais equipamentos que contemplam o projeto incluindo o sistema de controle de acesso conforme os detalhes típicos apresentados;
Montagem do sistema de aterramento para equipamentos de TI/TA, e todos os demais contidos nas demais salas instalação de barras de equipotencialização e conexões conforme o projeto;
Instalação de painéis de média tensão 34,5KV e 4,16KV, considerando alocação, fixação, alinhamento, nivelamento, montagem interna, ligação e todos os demais serviços para a instalação;
Fornecimento de mão de obra para instalação de dutos de gases dos painéis de MT quando aplicável;
Instalação de painéis CCM e QDs de 480V, considerando alocação, fixação, alinhamento, nivelamento, montagem, ligação e todos os demais serviços para a instalação;
Instalação de Drives de MT e BT, considerando alocação, fixação, alinhamento, nivelamento, montagem, ligação e todos os demais serviços para a instalação.
Fornecimento de mão de obra especializada, ferramentais e equipamentos para execução de serviços, conforme atividades descritas abaixo, segundo especificação técnica, tendo em vista que todo serviço foi realizado em Itajubá, MG:
Ponto de Força;
Cabos Elétricos, Painéis Elétricos e Medidores, Luminárias, Lâmpadas e Reatores, Tomadas Elétricas e Interruptores;
Linha de Eletrodutos, Eletrocalhas, Perfilados e Caixas, Tomadas de Cabeamento Estruturado;
Equipamentos Ativos e Passivos;
Redes de MT, BT, TEL.
Fornecimento de mão de obra especializada, ferramentais e equipamentos para execução de serviços, tendo em vista que todo serviço foi realizado na fabrica da Panasonic do Brasil, localizada em Extrema, MG:
Poste e entrada;
Subestação 1, Subestação 2, Subestação 3;
Passagem de cabos de MT.
Fornecimento de mão de obra para montagem de infraestrutura elétrica nas dependências da fábrica JTEKT Automotiva do Brasil em São José dos Pinhais, PR:
Fornecimento de mão de obra para montagem de infraestrutura elétrica em toda a área de acordo com o projeto;
Lançamento e ligações dos cabos, seguindo as planilhas apresentadas;
Instalação de todos os equipamentos que contemplam o projeto tais como;
Transformadores de média e baixa tensão, painéis de Média e baixa tensão, painéis de iluminação e equipamentos de cabeamento estruturado com suas infraestruturas;
Instalação de toda Instrumentação;
Toda a infraestrutura com lançamento de e ligações de cabos de acordo com os projetos fornecidos.
Fornecimento de todos os materiais necessários para montagem elétrica de alimentadores de 32 painéis de Ar condicionado;
Montagem de toda infraestrutura necessária, lançamento e conexão e teste dos cabos;
Fornecimento de toda a mão de obra necessária, ferramental e Plataforma elevatória;
Ofertamos eletrodutos com parede de 1,8mm de galvanização eletrolítica.
AMBEV, Sete Lagoas • Iluminação de Vias
Fornecimento e lançamento de cabos de força;
Fornecimento e instalação de cabos de comando;
Fornecimento e instalação de postes galvanizados com 03 projetores;
Fornecimento e instalação de Kanaflex de 2";
Fornecimento e instalação de caixas de passagem;
Escavação de valas para Kanaflex;
Fornecimento e instalação de 02 projetores de 250W e 02 projetores de 400W instalados na estrutura do prédio área G.E.A.D;
Fornecimento e instalação de 01 projetor em poste na área do G.E.A.D.
Instalações elétricas na UBMC da Petrobras
Montagem de infraestrutura eletromecânica com eletrocalhas, eletrodutos em PVC, aço galvanizado e/ou alumínio, caixas conduletes em alumínio e lançamento de condutores para o sistema de quadros de distribuição do laboratório (troca de cabos e montagem de infra em conjunto com a CPL);
Montagem de infraestrutura eletromecânica com eletrodutos em PVC, aço galvanizado e/ou alumínio, caixas conduletes em alumínio e lançamento de condutores para o quadro de distribuição do almoxarifado de produtos químicos;
Montagem de infraestrutura eletromecânica com eletrodutos em PVC, aço galvanizado e/ou alumínio, caixas conduletes em alumínio e lançamento de condutores para o sistema de quadros de distribuição da área de apoio aos motoristas e do vestiário;
Montagem da malha de terra, malha de captação com condutores e terminais aéreos, condutores de descidas, caixas de inspeção suspensas e aéreas, conectores de medição e demais equipamentos para a composição do SPDA do almoxarifado de produtos químicos e laboratório (toda escavação CPL);
Instalação dos transformadores e dos painéis de força nos ambientes a serem trabalhados seguindo as orientações dos projetos recebidos;
AMBEV • Sete Lagoas • Instalação Elétrica de Alimentação do Canteiro de Obras
Mão de obra, materiais e ferramental para trocar a cruzeta e acessórios de poste que se encontra de frente ao almoxarifado;
Instalar transformador e fazer novas muflas para ligação do mesmo, instalação de cerquite de proteção do transformador e compactação do solo para suportar o peso do mesmo;
Instalar painel de medição de potências para avaliação do consumo (estamos prevendo utilizar medidor de energia Sense para medição direta de até 120A, com saída RS-485 e alimentação externa. E medidor de energia Sense para medição indireta acima de 120A, com saída RS-485 e alimentação externa, leitura através de TC's 500/5A tipo janela);
Fornecimento, lançamento e interligação de cabo de cobre flexível 120mm² 0,6/1kV 90°C para alimentação de dois painéis de distribuição a serem instalados e instalação de kanaflex em todo trajeto (subterrâneo ou aéreo) para proteção do cabo acima citado;
Fixação de painéis de alimentação por meio de suportes fabricados em cantoneiras e devidamente pintados;
Movimentação e alimentação de dois quadros de distribuição elétrica que hoje se encontram desativados na área;
Instalar painel de medição em poste cujo já há um transformador instalado nos fundos da planta e próximo a cerca (estamos prevendo utilizar medidor de energia Sense para medição indireta acima de 120A, com saída RS-485 e alimentação externa, leitura através de TC's 500/5A tipo janela);
Remoção de um transformador trifásico de 300 kVA e reinstalação do mesmo próximo ao almoxarifado;
Remoção de rede existente ao lado da caixa d'água, realocar um poste, retirar três postes e realocar um poste de iluminação;
Fornecimento de caminhão munck e plataforma aérea articulada para execução das tarefas.
Fornecimento de mão de obra, e materiais para realização de montagem de toda a infraestrutura elétrica necessária para o Galpão de Máquinas Pesadas;
Construção uma rede de dutos enterrado utilizando kanaflex de 100mm com aproximadamente 90 metros;
Construção de 04 caixas de passagem em alvenaria com dimensões de (80x80x80cm), acabamento interno em reboco sendo a parte do fundo coberta com brita nº 01 para sua devida drenagem;
Instalação ao longo da rede de duto de 04 postes metálicos com aproximadamente 1,20 metros a uma distância de 40 metros com placa de identificação sobre passagem de rede elétrica abaixo;
Fornecimento e lançamento dos cabos de alimentação para a nova área, que deverá ser retirada do barramento existente no Galpão de Usinagem, no vão frontal a Câmara de Jato;
Fornecimento e instalação de 01 painel geral para alimentação da nova área, de 01 painel para acionamento do compressor de 10CV/380V e de 01 tomada 3P+T-380V/63A modelo STECK fixada na parte lateral externa do painel geral;
Fornecimento e instalação de 06 luminárias pendentes de 400W VM distribuídas conforme layout apresentado;
Fornecimento e instalação de 02 tomadas 2P+T/220V na parte externa do escritório;
Fornecimento e instalação de projetor retangular na parte externa do galpão conforme o layout;
Fornecimento e instalação de 02 luminárias fluorescente 2x40W a serem usadas no escritório;
Fornecimento e instalação de 02 tomadas 2P+T/220V na parte interna do escritório;
Todas as instalações internas ou externas saem diretamente do painel geral instalado dentro do galpão;
Os eletrodutos usados neste escopo são do tipo galvanizado pesado, e conectados aos seus acessórios através de rosca.