PHD 313 HIDRÁULICA E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS - PDF
Download "PHD 313 HIDRÁULICA E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS"
Alice Silva Carvalhal
1 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA POLITÉCNICA PHD 313 HIDRÁULICA E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS Aula 13: Aproveitamento, Uso Racional e Reuso de Água Prof.: MIGUEL GUKOVAS Prof.: J.RODOLFO S. MARTINS Prof.: RONAN CLEBER CONTRERA PHD 313/11/1
2 Objetivos da aula Normas Conceitos básicos Uso racional e reuso Água de chuva PHD 313/11/2
3 PHD 313/11/3
4 Distribuição do Uso da Água em uma Residência Lava louças 5% Lava roupas 9% Tanque 6% Outros usos 3% Bacia sanitária 29% Pia de cozinha 17% Lavatório 6% Chuveiro 25% Fonte: PHD 313/11/4
5 Ferramentas Disponíveis Nas residências e estabelecimentos comerciais: Programas de conscientização; Minimização de desperdícios; Utilização de dispositivos mais eficientes. PHD 313/11/5
6 Formas Potenciais para o Reúso de Água PHD 313/11/6
7 Condições para o Reúso As características do efluente disponível devem ser compatíveis com os requisitos de qualidade exigidos; Deve-se considerar a elevação da concentração de contaminantes durante o reúso; Depende da elaboração de um balanço hídrico na indústria. PHD 313/11/7
8 Perigos associados à prática de reuso Contaminação microbiológica da água; Contaminação química; PHD 313/11/8
9 Riscos associados à prática de reuso Contaminação de trabalhadores e usuários; Impactos no meio ambiente: Danos à materiais e equipamentos; PHD 313/11/9
10 Criação de normas para programas de reuso Resolução CNRH nº 54/2005: Genérica, define apenas modalidades de reuso e trata de questões institucionais. Lei /2003 Curitiba: Proposta de medidas de redução do consumo; Uso de fontes alternativas de abastecimento: Água de chuva e águas servidas. Não define critérios de qualidade para a água de reuso; Indica a possibilidade de uso de águas cinzas sem tratamento. PHD 313/11/10
11 Normas reuso (cont.) Lei /2005 São Paulo: Mesmos princípios da lei de Curitiba; Obriga a implantação de programas de redução do consumo e reuso de água em novas edificações; Indica a possibilidade de uso direto de águas servidas (águas cinzas); Não define critérios de qualidade para a água de reuso. PHD 313/11/11
12 Custos associados aos programas de uso racional e reuso da água As opções para redução do consumo de água (uso racional) são, em geral, as de mais baixo custo: Utilização de dispositivos de menor consumo; Redução nos custos relacionados à água e esgotos. Programas de reuso: O que deve ser considerado no custo de programas de reuso? Depende da proposta do programa: Águas cinzas; Todo o efluente. PHD 313/11/12
13 PHD 313/11/13
14 Separação das águas cinzas para reuso PHD 313/11/14
15 Custos dos programas de reuso Tubulações e reservatórios adicionais; Sistema de tratamento: Quando deve ser considerado? Em condomínios atendidos pelo sistema público; Quando não existe sistema público, o tratamento é obrigatório; Considerar apenas os custos relacionados ao tratamento complementar. Operação e manutenção do sistema: Energia elétrica; Mão de obra; Monitoramento; Produtos químicos (cloro, etc.). PHD 313/11/15
16 Custos para programas de reuso Águas Cinzas Estimativa de retorno Uso água Concessionária Reuso (R$/ano) Investimento ,00 Operação , ,00 Total , ,00 1,25 anos Tempo de Retorno 15,01 meses Prédio de apartamentos com 146 unidades. Valores em Real. PHD 313/11/16
17 Aproveitamento de Água de Chuva É uma prática antiga, que tem sido retomada na atualidade: Inexistência de outra fonte disponível; Preocupação com o problema de escassez de água; Qualidade inerente da água de chuva; Baixo custo para aproveitamento. Pode ser coletada de qualquer superfície impermeável. PHD 313/11/17
18 Conceitos básicos (cont.) A qualidade final da água depende: Das atividades desenvolvidas no entorno da área de captação; Do tipo de superfície onde será feita a coleta; Dos procedimentos de coleta utilizados; Da estrutura de armazenagem utilizada; Da utilização ou não de sistemas de tratamento. PHD 313/11/18
19 Interferência na qualidade da água de chuva PHD 313/11/19
20 Variação da cor da água coletada em cobertura (May, 2004) Variação da turbidez da água coletada em cobertura (May, 2004) PHD 313/11/20
21 Variação da concentração de sólidos da água coletada em cobertura (May, 2004) PHD 313/11/21
22 Indicadores de qualidade microbiológica da água coletada em coberturas (May, 2004) PHD 313/11/22
23 Uso da água de chuva Não há, legalmente, restrição quanto ao uso da água de chuva; Fins potáveis: Regiões onde não existe sistema de distribuição de água potável. Fins não potáveis: Áreas urbanas dotadas de sistemas de distribuição de água potável; Usos industriais. PHD 313/11/23
24 Principais componentes do sistema Superfície de coleta; Calhas e condutores verticais; Peneiras e telas para retenção de detritos: Folhas, galhos, penas de aves,etc... Dispositivo para descarte do escoamento inicial; Tanque de armazenagem; Sistema de tratamento e distribuição. PHD 313/11/24
25 Componentes do sistema de aproveitamento de água de chuva PHD 313/11/25
26 Dispositivos para separação de detritos PHD 313/11/26
27 Escoamento inicial da água de chuva Após períodos prolongados de estiagem, há acúmulo de materiais na superfície das coberturas: Deposição atmosférica (fuligem, poeira, etc.); Detritos; Folhas; Fezes de pássaros e outros animais; Animais mortos (insetos por ex.). No início da precipitação esses materiais são carreados com a água. PHD 313/11/27
28 Dispositivo para descarte do escoamento inicial PHD 313/11/28
29 Reservatório de armazenagem É uma das estruturas mais importantes do sistema; O seu dimensionamento depende: Índice pluviométrico do local; Área de coleta; Coeficiente de aproveitamento; Demanda de água a ser atendida; Confiabilidade do sistema. PHD 313/11/29
30 Índice pluviométrico É obtido por meio de consulta aos órgãos responsáveis pela coleta dos dados; Em São Paulo: Deve-se utilizar uma média (alguns anos) que seja representativa; Precipitação mensal; Precipitação diária. PHD 313/11/30
31 Cálculo do volume de água potencialmente aproveitável V Área * P* C 1000 Na qual: V = volume de água potencial (m 3 ); Área = área de captação (m 2 ); P = precipitação (mm) C = fator de aproveitamento (0,8 a 0,9). PHD 313/11/31
32 Área de coleta da água de chuva PHD 313/11/32
33 Instalações para uso não potável de água de chuva Fonte: PHD 313/11/33
34 Cálculo do volume do reservatório Diagrama de volumes (Método de Rippl) Método utilizado para dimensionamento de reservatórios com o objetivo de regularização de vazão; Não é o mais adequado, quando se dispõe de outra fonte de abastecimento; Resulta em reservatórios de grandes dimensões. PHD 313/11/34
35 Exemplo de cálculo Demanda mensal de 10 m 3 /mês; Área de coleta = 100 m 2 ; Coeficiente de aproveitamento = 0,8 Precipitação média da região de Cajamar. PHD 313/11/35
36 Cálculo do volume de reservatório pelo método tabular Mês Precipitação (mm) Demanda (m 3 ) Volume de Chuva (m 3 ) D - V (m 3 ) Diferença Acumulada dos Valores Positivos (m3) Jan 325,5 10,0 26,0-16,0 Fev 257,2 10,0 20,6-10,6 Mar 251,9 10,0 20,2-10,2 Abr 125,2 10,0 10,0 0,0 Mai 130,9 10,0 10,5-0,5 Jun 110,2 10,0 8,8 1,2 1,2 Jul 75,3 10,0 6,0 4,0 5,2 Ago 80,0 10,0 6,4 3,6 8,8 Set 165,3 10,0 13,2-3,2 5,6 Out 137,1 10,0 11,0-1,0 4,6 Nov 209,1 10,0 16,7-6,7 Dez 262,6 10,0 21,0-11,0 O volume do reservatório é dado pelo maior valor da diferença acumulada entre a demanda e o volume de chuva. PHD 313/11/36
37 Método Gráfico PHD 313/11/37
38 Observações do Método de Rippl Método utilizado para cálculo de reservatórios para regularização de vazão; Implica que o reservatório deve garantir a demanda ao longo de todo o ano; Para garantir o atendimento da demanda, o volume do reservatório torna-se elevado; Pode-se utilizar métodos alternativos. PHD 313/11/38
39 Método para o máximo aproveitamento Utilizado onde se deseja reduzir ao máximo a demanda de água das fontes tradicionais; Neste método é priorizado o máximo aproveitamento quando há disponibilidade; Efetuado com base no balanço de massa entre volume disponível e demanda a ser atendida. dv dt Vp * C e Demanda PHD 313/11/39
40 Aspectos a serem considerados Prioriza-se o máximo aproveitamento quando a água de chuva está disponível; Como conseqüência, a confiabilidade do sistema de aproveitamento é baixa. PHD 313/11/40
41 Normatização para aproveitamento de água de chuva Norma ABNT-NBR , publicada em 24/09/2007; Água de chuva Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis Requisitos; Escopo: Fornecer requisitos para o aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas para fins não potáveis. PHD 313/11/41
42 PHD 313/11/42
43 Lei Municipal São Paulo LEI Nº , 05 DE JANEIRO DE 2002 TORNA OBRIGATÓRIA A EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA AS ÁGUAS COLETADAS POR COBERTURAS E PAVIMENTOS NOS LOTES, EDIFICADOS OU NÃO, QUE TENHAM ÁREA IMPERMEABILIZADA SUPERIOR A 500 m²; PHD 313/11/43
ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA NO USO DE ÁGUA DE CHUVA PARA FINS NÃO POTÁVEIS
1 ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA NO USO DE ÁGUA DE CHUVA PARA FINS Fernando Antonio de Queiroz Brito - fbqb@uol.com.br MBA em Gerenciamento de Obras, Tecnologia e Qualidade da Construção Instituto de
162 - PROPOSTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NAS EDIFICAÇÕES RESIDÊNCIAIS
162 - PROPOSTA PARA CLASSIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA NAS EDIFICAÇÕES RESIDÊNCIAIS MOTTA, Silvio Romero Fonseca (1); ALVES, Antônio Henrique Villela (2); SOUZA, Roberta Vieira Gonçalves de (3)