>Proteção de Energia Trifásica - PDF Free Download
Download ">Proteção de Energia Trifásica"
Eliana Furtado Mota
1 Symmetra PX Proteção de Energia Modular, Escalável e de Alta Eficiência para Data Centers Symmetra PX 100kW Escalável de 10kW até 100kW >Proteção de Energia Trifásica Modular de Alta Performance com Tamanho Compacto; Líder Mundial em Redundância para Pequenos e Médios Data Centers, principalmente os de Alta Densidade > Baixo Custo Total de Aquisição (TCO) > Projeto com maior nível de disponibilidade e tolerância a falhas (N+1) > Módulos de Distribuição de Energia, Baterias e Potência Hot Swappable, ou seja escaláveis a quente sem interrupção > Projeto Compacto e de Alta Densidade > Baterias com vida útil estimada entre 5 e 8 anos, o que reduz o custo total de aquisição (TCO) > Módulos Hot Swap, trocados a quente o que diminui o tempo médio de reparo (MTTR) > Projeto em rack modular que proporciona rápida instalação, manutenção, expansão e se agrega perfeitamente aos equipamentos de IT dentro do CPD
2 Symmetra PX 100 Proteção de Energia Trifásica Modular de Alta Performance com Tamanho Compacto Líder Mundial em Redundância para Pequenos e Médios Data Centers, principalmente os de Alta Densidade O No-Break APC Symmetra PX 100KW possui a melhor eficiência mundial de sua categoria em proteção de energia trifásica modular, projetado para fornecer redundância, alta disponibilidade e otimização dos custos em apenas dois racks. Por ser hot-scalable (expansão sem interrupção), pode fornecer até 100kW de potência modular e proteção para alimentação em 208V, bem como baterias de longa autonomia e vida útil com hotswappable, ou seja, sem interrupção ou parada do equipamento para troca ou expansão, além de distribuição de energia modular. Integra-se perfeitamente nos projetos mais modernos de Data Centers, o Symmetra PX 100kW é um investimento de proteção de energia eficaz para aplicações de Alta Densidade. Composto com módulos substituíveis hotswappable (sem interrupção) - potência, bateria e distribuição, esta arquitetura pode aumentar a potência e o tempo de autonomia com incrementos de 10kW até 100kW conforme o aumento da demanda de energia ou quando altos níveis de disponibilidade são necessários. Capacidade de auto-diagnóstico, melhoram o gerenciamento do No-Break e aumentam a confiabilidade geral do Data Center. Symmetra PX 100kW SY100K100F A família modular Symmetra PX atua como plataforma central que impulsiona os sistemas APC InfraStruXure para pequenos, médios e grandes Data Centers. Módulos montados em fábrica e padronizados, diminuem o risco de erro humano durante a instalação ou procedimentos de manutenção. O No-Break ajusta-se perfeitamente em qualquer parte do Data Center. Se um módulo requer substituição, o tempo médio de reparo é menor que dez minutos, aumentando a disponibilidade do sistema (MTTR) e pode ser feito pelo próprio usuário. Em dois racks padrões APC NetShelter SX, o Symmetra PX 100kW oferece alta disponibilidade, grande agilidade e baixo custo total de aquisição (TCO) que é o propósito da família Symmetra PX. Symmetra PX 100kW SY10K100F No-Break Compacto, principalmente para Aplicações de Alta Densidade
3 Symmetra PX 100 Com Distribuição de Energia Modular A distribuição de energia aumenta a modularidade do No- Break Symmetra PX 100, combinando distribuição modular com Bypass de Manutenção. O PDU Modular de 100kW permite que você aumente seu sistema de distribuição de energia de forma segura e sem interrupções programadas ( a quente ) e com a integração do Painel de Bypass de Manutenção você pode executar a manutenção preventiva do seu No-Break sem retirar a alimentação da carga. No start-up, o PDU é instalado somente com os módulos de distribuição de energia que você precisará no presente. Quando aumentar a demanda de energia, a expansão se torna muito simples pois é necessário apenas a instalação de um novo módulo de energia sem a necessidade do uso de ferramentas e seu sistema estará totalmente em operação em menos de dez minutos. Os módulos já vem montados de fábrica e são padronizados, diminuindo o risco de erro humano durante a instalação ou procedimentos de manutenção. Capacidade de autodiagnóstico do PDU Modular melhoram o gerenciamento do Symmetra PX 100KW aumentando a confiabilidade geral do Data Center. Em 20.7m², o Symmetra PX 100kW com Distribuição de Energia Modular oferece alta disponibilidade, grande agilidade e baixo custo total de aquisição (TCO) que é o propósito da família Symmetra PX Distribuição de Energia Modular Symmetra PX 100 com 100kW Unidade de Distribuição de Energia Modular No-Break Compacto, principalmente para Aplicações de Alta Densidade
4 Symmetra PX Características e Benefícios Tamanho Compacto Com 100kW de proteção de energia, tempo de autonomia e distribuição em um tamanho compacto de apenas três racks padrões APC NetShelter SX e que ocupa 20.7m² sua carga crítica é protegida o que proporciona maior espaço para seus equipamentos de TI dentro do Data Center. 2 Módulo de Inteligência Principal e Módulo de Inteligência Redundante O back-up do Módulo de Inteligência Principal hot-swappable garante a máxima disponibilidade para o seu sistema Módulo de Potência 10kW com Alta Eficiência Módulos de potência de 10kW com alta eficiência, reduzem os custos de energia e refrigeração, economizando investimentos, ao mesmo tempo em que fornecem ótima proteção de energia para o seu Data Center. Dupla Entrada/Saída de Energia Permite conexão de alimentação elétrica por cima ou por baixo do rack, de maneira independente para aumentar a disponibilidade do sistema Unidade de Distribuição de Energia (PDU) com Bypass de Manutenção Integrado Solução de distribuição de energia modular que se adapta as necessidades de crescimento da demanda, sem parada forçada. O painel de bypass de manutenção integrado, garante o fornecimento contínuo para a carga. Disjuntores em posições visíveis e gerenciamento simplificado, com medição de corrente/monitoramento do circuito de saída. Chave de Bypass Estática Integrada A chave de bypass estática, que é hot-swappable ( troca a quente ), transfere a carga alimentada sem interrupção, no caso de uma grande sobrecarga ou condições de falha, e assegura o funcionamento em condições de sobrecarga de até 125%, mantendo o Data Center em operação. Placa de Gerenciamento de Rede Integrada Monitoramento simplificado de status e eventos do No-Break e gerenciamento do PDU. Duas posições de SmartSlot suportam contatos seco, tais como Monitoramento Ambiental e Placa de Gerenciamento de Sistema (Modbus/Jbus). 8 Interface com Monitor LCD Oferece uma visão geral e objetiva em forma de texto para alarmes, dados de status e opções de configuração do sistema. Módulo de Bateria Hot-Swappable ( a quente ) de Longa Autonomia e Vida Útil Conectados em paralelo para aumento da autonomia, os módulos de bateria são substituídos em operação ( a quente ). O avançado monitoramento da carga da bateria com compensação térmica propicia o aumento da durabilidade da bateria que tem uma previsão média de vida útil de 5 a 8 anos reduzindo os custo total de aquisição do sistema (TCO) e o tempo médio de reparo (MTTR). Racks adicionais de baterias podem ser adicionados para um aumento da autonomia. 3 No-Break Compacto, principalmente para Aplicações de Alta Densidade
5 Symmetra PX No-Break Modular, Escalável, Eficiente para Alta Densidade de Energia Escalabilidade e Modularidade > Escalável de 10kW a 100kW > Serviço de Instalação One-time > Os componentes modulares simplificam a expansão futura decorrente do aumento da carga > N+1 redundante até 90kW > Distribuição de Energia Modular Integrada > Módulos de potência, bateria e disjuntores substituíveis em operação (Hot swappable, troca a quente ) > Todos o componentes adaptam-se ao rack NetShelter SX (78.7 x 23.6 x 42.1polegadas AxLxP) (1991 x 600 x 1070mm AxLxP) Configuração Flexível e de Alta Densidade > Economiza um valioso espaço dentro do Data Center com até 100kW em 20.7m² (inclusos no-break, bateria e distribuição de energia) > A integração de potência, tempo de autonomia e distribuição de energia maximizam o tamanho da solução > A arquitetura modular simplifica a instalação, oferecendo a flexibilidade que os Data Centers modernos requerem: - Espaço livre - Alimentação no topo ou na base do rack - Alimentação dupla ou singela > Expansão de 10kW a 100kW com módulos de potência, bateria e distribuição de energia escaláveis em operação (hot-scalable) Produtos Adicionais da APC para Melhor Performance do Sistema Arrefecimento em Linha Arrefecimento eficiente de energia para áreas e racks desde baixa até alta densidade Controles inteligentes Arrefecimento close-coupled Opções de contenção térmica InfraStruXure Central Um sistema de monitoramento escalável e compatível com outros fornecedores Arquitetura aberta Escalável até 4025 dispositivos Planejamento de capacidade e gerenciamento de ativos Planos de Vantagens Pacotes abrangentes de serviços destinados a proporcionar uma manutenção eficaz Visita de manutenção preventiva e startup Serviço de Monitoramento Remoto No-Break Compacto, principalmente para Aplicações de Alta Densidade
6 Symmetra PX 100 Acessórios Racks com tempo de autonomia estendido (XR) Para aumentar o tempo em que a carga pode permanecer em bateria (sem energia da concessionária), é possível adicionar racks de tempo de autonomia estendido. Um número máximo de 4 racks de baterias podem ser conectados ao Symmetra PX 100 Symmetra PX Rack com Alimentação na Base Rack com alimentação na base de 12 polegadas (300mm), suporta aplicações em piso elevado, permitindo a instalação da alimentação de energia elétrica inferior ao No-Break. Disponível em Breve Distribuição de Energia Quando a demanda aumenta e a expansão torna-se necessária, não há necessidade de programar um tempo de parada para adicionar um disjuntor. Módulos de distribuição de potência ligam-se a um backplane protegido contra o contato, que protege os usuários contra descargas elétricas perigosas. O sistema de distribuição de energia simplifica o gerenciamento elétrico incluindo medição de saída, monitoramento de corrente/circuito no circuito e detecção automática pelo conjunto InfraStruXure de opções de gerenciamento. Várias especificações de tensão e comprimentos de cabos elétricos garantem a compatibilidade e uma instalação rápida, fácil e segura. Placas de Gerenciamento Duas posições de SmartSlot podem ser usadas para expandir as capacidades de monitoramento do No-Break APC: > Placa de gerenciamento de rede: Uma placa de gerenciamento é incluída e permite monitorar e controlar o No-Break na rede. Opcionalmente, pode ser instalado uma segunda placa de gerenciamento para fim de redundância. > Placas de contato seco/ambientais: Monitoram as condições do No-Break e seu ambiente usando dispositivos externos como sensores. > Placa de sistema de gerenciamento (Modbus/Jbus): Permite que um sistema de gerenciamento BMS (Building Management System) monitore o No-Break. Um No-Break compato, principalmente para Aplicações de Alta Densidade
7 Symmetra PX Abrangente oferta de serviços > Garantia - 1 ano de garantia para peças, mão-de-obra e despesas diversas (viagens, refeições, etc) - Tempo de resposta no próximo dia útil - Upgrade de resposta em 4 horas e em 8 horas, quando disponível > Start-Up Serviço de Start-up 5x8 incluso, ou seja, sem despesas adicionais em cada No-Break Symmetra PX para garantir um ótimo desempenho. Este serviço é necessário para a completa cobertura da Garantia de Fábrica. Opção de agendamento também para 7x24 > Serviço de Manutenção Preventiva Análise de seu sistema para assegurar um ótimo funcionamento. Padrão 5x8, com opção de 7x24. > Serviço de Montagem A equipe de serviço autorizado APC será enviado ao local para garantir uma montagem apropriada do Symmetra PX. > Serviços On-Site Opções de tempo de resposta em 4 e 8 horas, dia seguinte ou próximo dia útil. Um funcionário treinado irá ao local para diagnosticar ou reparar o seu sistema. > Administração de Projeto Equipe de projeto da APC assegura a conclusão do Data Center dentro do prazo e do orçamento, previamente estipulados. Características Técnicas: PDU Modular 100kW Unidade de Distribuição de Energia Modular - PDU Saída Tensão de Saída 208/120V Entrada Tensão Capacidade de Carga Fonte de Alimentação Frequência Corrente Máxima de Entrada 208V, 480V, (600V - disponível em breve) 100kVA Dupla 40-70Hz 400A Informações Mecânicas Peso Líquido Peso para Transporte Altura Largura Profundidade 900lb / 409kg 1000lb / 454kg 1991mm / polegadas 600mm / polegadas 1070mm / polegadas Conformidade Normativa UL489
8 Características Técnicas Classificação do No-Break em kva/kw (PF=1) 100kW Entrada da Rede Elétrica (Operação Normal) Configuração de rede Faixa de Tensão (carga total) Faixa de Frequência Fator de Potência (FP) Distorção Harmônica de Corrente Total - I thd (carga total) Corrente de Entrada Nominal Entrada de Corrente Máxima (Nominal Vin, 10% de cargas nas baterias) Limite de entrada de corrente Nível de curto-circuito com entrada máxima Proteção Entrada em Bypass (Operação Bypass) Sistema de rede Tensão (nominal) Faixa de Tensão Frequência (nominal) Frequência (faixa) Corrente de entrada nominal Entrada de corrente com carga máxima Saída Especificações elétricas Sistema de rede Tensão (nominal) Corrente de saída (nominal) Tempo máximo de operação da bateria Regulação de Frequência Taxa de variação sincronizada Sobrecarga (operação nominal e com bateria) Distorção Harmônica de Tensão Total - V thd Fator de Potência de Carga Informações Mecânicas Dimensionamento Máximo (AxLxP) Peso Líquido Peso para Transporte Capacidade Máxima do No-Break Módulos de Potência de 10kW Módulos de Potência Módulos de Distribuição de Energia Trifásico + Neutro + Terra V Hz >0.99% em carga >25% <5% 302A em 208V 332A 360A 30kA Contator de retroalimentação Trifásico + Neutro + -Tterra 208V +/-10% 50/60Hz +/-0.1Hz, +/-3Hz, +/-10Hz (selecionado pelo usuário) 278A em 278V 347A 100kW Trifásico + neutro + terra 208V L-L Iliminado bypass sincronizado de 50/60 Hz, execução livre de 50/60 Hz +/-0.1% Programável para 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6Hz/seg 150% para 30 segundos <2% em 100% de carga limear, <6.5% em 100% carga não linear (SMPS) de 0.5 capacitivo a 0.5 indutivo sem queda de taxa 79.1 x 23.6 x 42.1polegadas (2011 x 600 x 1070mm) 716lb / 325kg 789lb / 358kg Conformidade Normativa UL1778 segunda edição, FCC Part 15, CE Aviso - Sujeito a alteração sem aviso prévio APC by Schneider Electric