Ilda Guterres Monsanto
1 SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA E BALANÇO HÍDRICO DO RESERVATÓRIO POÇO DA CRUZ (PE) Alfredo Ribeiro Neto Cristiane Ribeiro de Melo Djalena Marques de Melo José Almir Cirilo
2 Objetivo O objetivo deste trabalho é simular o volume acumulado no reservatório a partir de dados diretos e indiretos, buscando quantificar as vazões naturais afluentes ao reservatório e a análise do seu histórico de operação.
3 Área de Estudo Localização Município de Ibimirim (PE) - Sertão do Moxotó; Área de drenagem até o reservatório km 2 ; Principal uso Perímetro de Irrigação do Moxotó (PIMOX); Capacidade de armazenamento: 504 milhões de m 3.
4 Histórico da construção Construção 1957 Inauguração 1959; Uso das águas para irrigação Década de 1970; Auge da irrigação Década de 1980; Colapso total Década de 1990; Paralisação total da irrigação Até 2004; Açude Poço da Cruz 31/10/2008 Recuperaçãodovolume Precipitação acima da média em Jan e Fev. de 2004.
5 Balanço hídrico no reservatório Metodologia Utilizada P, E, Q a, Q r V t+1 = V t + Q a + P- E Q d -Q r V t+1 > Cap. sim Q d = V t+1 Cap. não Q d = 0
6 Dados Utilizados Precipitação Avaliação das estações pluviométricas: Rede Meteorológica Nacional - Agência Nacional de Águas (ANA); Laboratório de Meteorologia de Pernambuco (LAMEPE). Estação pluviométrica de Caroalina (cód ): Instalada em Nov./2004; Operada pelo Serviço Geológico do Brasil SGB/CPRM.
7 Dados Utilizados Precipitação Média Séries de dados existentes: ANA Período 1933 a 2001; LAMEPE Período 2002 a 2008; Estação pluviométrica de Caroalina 2005 a Figura - Estações Pluviométricas
8 Dados Utilizados Precipitação sobre o lago Estações pluviométricas: Açude Poço da Cruz (cód ) - ANA (período de 1933 a 2001); Ibimirim (cód. 468) - LAMEPE (período de 2002 a 2008). Figura - Estações Pluviométricas
9 Dados Utilizados Evaporação Total anual evaporado: mm Total anual evaporado: mm Figura Evaporação média na Bacia (PERH/PE, 1998) Figura Evaporação representativa no lago (MIN, 2000)
10 Dados Utilizados Vazão afluente Figura - Curva-chave da estação fluviométrica de Caroalina Dados de vazão: Determinação da Curva-chave; Modelo Hidrológico Auto-calibrável (MODHAC - IPH); Calibração até a estação fluviométrica de Caroalina; Simulação até Poço da Cruz utilizando os parâmetros calibrados para Caroalina.
11 Dados Utilizados Vazão afluente A vazão média no período de calibração para a vazão gerada foi de 1,40m 3 /s e para a vazão medida de 1,51m 3 /s. Figura - Vazão observada (em azul) e calculada (em vermelho) com o modelo hidrológico no período de calibração em Caroalina. Correlação de 84%.
12 Resultados e Discussão Análise I: Volume medido e simulado no Açude Poço da Cruz no período de 1992 a Figura - Volume medido pelo DNOCS (em vermelho) e simulado (em azul) no açude Poço da Cruz no período de 1992 a 2008.
13 Resultados e Discussão Precipitação média mensal na bacia de 2005 a 2008 com e sem a influência da estação pluviométrica de Caroalina. Figura Precipitação média na bacia com participação da estação pluviométrica de Caroalina em azul, e sem a influência da estação em amarelo.
14 Resultados e Discussão Análise II: Volume medido e simulado com precipitação corrigida. Figura - Volume medido pelo DNOCS (em vermelho) e simulado (em azul) no açude Poço da Cruz no período de 1992 a Regressão simples mês a mês relacionando a precipitação média na bacia hidrográfica com os valores medidos na estação de Caroalina.
15 Resultados e Discussão Análise III: Volume medido e simulado com precipitação corrigida em dezembro/2001. Figura - Volume medido pelo DNOCS (em vermelho) e simulado (em azul) no açude Poço da Cruz no período de 1992 a 2008.
16 Resultados e Discussão Figura - Volume do Açude Poço da Cruz simulado com e sem a influência da estação pluviométrica de Caroalina em azul e verde respectivamente, e medido pelo DNOCS em vermelho (1933 a 2008).
17 Resultados e Discussão Regularização Vol. Mínimo Igual a Vol. Morto: 5% da Zero (m 3 /s) Capacidade (m 3 /s) Q 100 0,66 0,52 Q 90 1,23 1,07 Vazões regularizadas para o reservatório Poço da Cruz Vazão regularizada (PERH/PE, 1998) 1,7 m 3 /s.
18 Conclusões A cobertura da rede hidrológica e a qualidade dos dados interferem nos resultados dos projetos e análises hidrológicas; O uso de modelo chuva-vazão na reconstrução da série de volume acumulado no reservatório; Resgate e reconstrução dos dados hidrometeorológicos; Estação pluviométrica de Caroalina fazia toda a diferença no cálculo da precipitação média na área a montante do açude; Falta de controle na captação causa imprecisão entre os volumes medidos e simulados.
XI SIMPÓSIO DE RECURSOS HIDRÍCOS DO NORDESTE ESTUDO DOS IMPACTOS DO AÇUDE SANTA CRUZ NAS VAZÕES DO RIO APODI
XI SIMPÓSIO DE RECURSOS HIDRÍCOS DO NORDESTE ESTUDO DOS IMPACTOS DO AÇUDE SANTA CRUZ NAS VAZÕES DO RIO APODI Ticiana Marinho de Carvalho Studart 1; José Nilson B. Campos 1 ; Erika da Justa Teixeira Rocha
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS VAZÕES DO AÇUDE PERTÔNIO PORTELA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS VAZÕES DO AÇUDE PERTÔNIO PORTELA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI Cristóvão Tiago Silva Brito 1 ; Josélia de Carvalho Leão* 2 ; Roberto José Amorim