Acabei de mandar uma empresa de luzes de Natal instalar algumas luzes externas de árvores, e descobri que elas haviam feito isso em vários lugares, as pontas dos plugues dos cabos da rede elétrica ficaram expostas e carregando tensão da rede elétrica. Coloquei algumas fotos aqui: https://tinyurl.com/tk-wiring-pics (Na que tem o voltímetro, esse plugue é exatamente como foi deixado na grama pelo instalador - eu não precisa desconectá-lo para obter os pinos.)
Isso é permitido sob o NEC dos EUA?
Sei que há provisões no NEC para instalações temporárias (até 90 dias), e o instalador me disse que a configuração delas é boa por causa disso. Mas isso soa um pouco duvidoso, se isso implica que você pode deixar 100V + deitado na grama para que uma criança fique em pé.
Além disso, acho que encontrei o motivo disso acontecer, e é que o instalador montou alguns de seus próprios cabos, e um deles possui um plugue nas duas extremidades (ou seja, em vez de um plugue em um e um soquete em o outro). Como resultado, em certo sentido, "inverteram a direção" do plugue ao soquete e, em vez da energia usual que entra nos plugues e nas tomadas, eles têm uma grande parte das luzes de nosso quintal, onde a energia entra nos soquetes e fora dos plugues (vários dos quais são expostos ao exterior).
Parece muito inseguro para mim, mas, novamente, isso é realmente permitido pela NEC sob as licenças temporárias de instalação?
Não sei o suficiente para citar o NEC, mas tenho certeza de que fios expostos, vivos e de alta tensão nunca são permitidos por um período de tempo. Eles estão apenas sendo preguiçosos e precisam corrigir isso o mais rápido possível. Todas as emendas desse cabo caseiro também precisam ser cobertas; portanto, comece a procurar fios soltos torcidos juntos.
Concordo e, desde que escrevi o texto acima, estabeleci que a seção 590 da NEC é a relevante. Parece bastante claro que, embora muitos não compreendem isto, é não uma lista de atalhos. Ele fornece algumas pequenas relaxações no uso dos cabos NM e NMC, mas, além disso, está dizendo principalmente que só porque a instalação é temporária não significa que você pode ignorar o código. Ainda assim, gostaria de ouvir algo definitivo de alguém que esteja atualizado na NEC 2017.
Vendo a segunda foto, eu entendi agora ... Eles estão fora do grampo nos plugues fêmeas, então eles estão usando plugues macho para alimentar os piggy back plugs. Não, isso NÃO é aceitável e não é seguro.
Eu não acho que o NEC ou UL ou qualquer regulamento seja de todo relevante para este. É um risco exposto ao vivo que pode matar animais de estimação, crianças ou adultos descuidados ... mesmo que a empresa possa justificá-lo sob alguma brecha no NEC, você ainda será responsabilizado quando matar alguém.
— Robert Nubel
(com base nas informações fornecidas em OP) MANTÊM AQUELAS LUZES !!! Não tenho palavras para descrever o que é um trabalho imprudente e não tenho idéia de como alguém pode dormir à noite sabendo que ele o fez. Sério. Pode facilmente ser causa de morte. E se você (e isso é perfeitamente legítimo) não tem experiência suficiente em bricolage para realizar isso, meu convite é ligar para um eletricista certificado o mais rápido possível e até avaliar se deve relatar quem fez esse trabalho à autoridade relevante. Uma criança pega essa coisa e está morta.
É incorporado por referência. O código elétrico cita 110,3
o equipamento listado e rotulado deve ser instalado e utilizado de acordo com as instruções incluídas na listagem ou na rotulagem.
O que leva todo o assunto à UL.
Vamos testar a teoria de que isso é legal. Eles compraram este item na prateleira ou o modificaram eles mesmos.
Se eles o comprassem na prateleira - a UL teria que testar, aprovar e listar o cabo com NEMA 1 macho nas duas extremidades. Penso que podemos rejeitar isso como altamente improvável.
Se eles o modificassem - eles precisariam fazê-lo de acordo com as instruções para fazer isso , sendo essas instruções aprovadas pela UL como parte dos testes, aprovação e listagem desse produto. Agora, você pode imaginar instruções de aprovação da UL que recomendam ou deixam de proibir a conexão de um conector macho em mais de um lugar? Como não sou fabricante de produtos, não conheço as regras das normas da UL, mas não vejo isso acontecendo.
Realisticamente, eles o modificaram cigano / ilegal, o que viola 110.3.
Por uma questão prática, eu compraria uma tomada NEMA 1 vazia por cerca de um dólar e a colocaria sobre os contatos desencapados, prenda-a com fita isolante (para tornar óbvio que isso não deve ser desmontado) e chame-a de boa. Isso é tão estúpido e fácil que não consigo acreditar que o instalador não tenha feito isso. Não corte uma extensão para fazer isso, pois a extremidade cortada ficará quente e neutra a cerca de 1 mm de distância e poderá queimar os dedos. Ou grandes.
Quem fez isso deve ser reportado ao departamento de construção local e ao Better Business Bureau, se não o corrigirem imediatamente.
Certa vez, comprei uma luz de corda (para uso pessoal) que tinha um conector macho nas duas extremidades; Tenho certeza de que foi apenas um defeito de fabricação. Como o comprei durante uma finalização de "todas as vendas finais" em janeiro, tirei o fusível de uma extremidade e confirmei que desconectava o pino quente, e depois enrolei tudo em fita isolante. O fato de haver um macho nas duas extremidades não implicaria que o instalador a modificasse, mas não acho que ignorar um defeito de fabricação óbvio seja realmente melhor.
Nesse caso, a empresa me disse que eles mesmos construíram o cabo. Eles disseram que eram "caseiros", mas eu os ouvi mal, pensando que talvez tivessem usado um termo técnico que significa "cabo com vários plugues". Então, pedi a eles que repetissem e o cara disse com mais clareza: "Feito em Casa; você sabe, nós mesmos fizemos". E, de fato, havia dois desses cabos caseiros: um tinha um macho nas duas extremidades; outro, apesar de ter um macho em apenas uma extremidade e uma fêmea em segurança no outro, também tinha 5 ou 6 machos ao longo de seu comprimento, como pontos de "toque". Então, eu tinha aproximadamente um plug exposto ao vivo por árvore. Ahem.
Você está certo ao assumir que não deve haver nenhuma conexão ativa exposta em nenhuma situação. Suponho que se deva dizer que esta é uma situação perigosa e que pode ser facilmente corrigida com um conjunto de cortadores de arame e algumas porcas de arame apropriadas. Portanto, ligue para o instalador e veja se ele deseja fazer o reparo. Se eles lhe fornecerem estática, eu a denunciarei ao AHJ em sua área e deixo que eles lidem com isso.
Independentemente, eu não recomendaria que você acendesse essas luzes até que um reparo fosse feito. Como eu disse antes, esse é um risco potencial de incêndio e choque.
As chances de recurso são provavelmente escassas com uma "companhia de luzes de feriado" à noite. Acho que vale a pena tentar , mas eu não teria essas pessoas de volta em minha propriedade, mesmo que me pagassem para estar lá.
Combinei meu comentário e resposta, já que o OP perguntou sobre as regras da NEC e a iluminação das festas.
Não é legal de todo !!! 406.7.A, enfim, diz que NENHUM condutor de corrente exposto é totalmente ilegal, isso nunca poderia ser listado! 590.5 declara que a iluminação do feriado deve ser listada e rotulada; não há como este ser um produto listado.
"Saltando para 406.7, descobrimos que há um tema central em cada um dos parágrafos específicos desta regra. A mensagem aqui é que em nenhum momento as pontas expostas de um plugue de conexão ou entrada flangeada serão energizadas, a menos que estejam adequadamente conectadas a um receptáculo ou corpo do conector ". (e, portanto, não mais "exposto") - iaeimagazine.org
Na IMO, esse Q não é da competência da NEC, mas a empresa abriu essa caixa eles mesmos. Eu acho que eles quiseram dizer que, por não estar permanentemente instalado, eles não precisam aderir, o que é verdade, mas isso não o torna permitido no mundo real. "O contratante executará seu trabalho de maneira boa e profissional". Essa é a parte que eles violaram, se aplicável em primeiro lugar - mas você não precisa de uma permissão para pendurar luzes de Natal, então ...