Erro no gree inverter 12.000.......Urgente - WebArCondicionado
Erro no gree inverter 12.000.......Urgente
20/03/13, 21:44
Boa noite galera...alguem pode me ajudar a desvendar o que significa o codigo de erro VA ou UA, não sei o certo a 1º letra pois o display é de 7 segmentos...é um gree inverter gwc12. Ao ligar o disjuntor,ele liga,a aleta de swing volta a posição de repouso e começa a emitir bip constantes....apertando o "on" do controle,ele mostra essas letras V ou UA e ao mesmo tempo fica piscando os leds de refrigeração e outro q não lembro agora.Desde ja agradeço qualquer dica.
21/03/13, 21:00
Fica piscando o led de refrigeração e o de aquecimento, e aparece UA no display. Esse código indica que condensadora e evaporadora não são compatíveis, ou que existe falha na interligação entre as unidades.
22/03/13, 23:13
Boa noite Cicero,agradecendo desde já sua colaboração...pois é companheiro,fucei na net e achei realmente essa informação q vc passou,agora vamos a solução...retirei a placa da evap. e encontrei um rêle ao lado do fusivel com as laminas coladas.....quando atraca esse rêle envia sinal para a cond. atraves da borneira de n°2,fio preto...no momento q retirei o rêle,ele (a evap) já elimina o erro....é só trocar o rêle e correr pro abraço.vlw.
06/11/14, 08:46
Postado originalmente por macedo2008 Ver Post
Tu poderia dar mais detalhes desta manutenção, vc retirou o rele ou substituiu o mesmo por outro modelo? pode enviar as fotos? Abraço