A cada alteração da sazonalidade ao aumento da demanda de operação, antes das paradas programadas do circuito energizado quando das manutenções preventivas ou corretivas planejadas em cronograma e posteriormente à sua reinspeção para a avaliação e aferição do sucesso dessas intervenções corretivas preferencialmente em até 48 h das suas execuções,
Após a instalação de novos componentes ou acréscimo de circuitos ou cargas nos sistemas elétricos, após alteração do projeto ou melhoria da instalação,
Após a ocorrência de curtos-circuitos ou sobrecargas em anomalias existentes sob monitoramento, após a primeira energização com carga da instalação,
Quando da energização inicial e também durante o primeiro funcionamento dos motores elétricos ou dos circuitos dos painéis instalados quando novos;
Em sistemas elétricos, como transformadores, painéis elétricos e seus componentes, motores, linhas de transmissão, banco de baterias, bancos de capacitores equipamentos de manobra, entre outros.
1 - Requisitos Mínimo de Manutenção
2 - Manutenção Preditiva
As inspeções termográficas em subestações devem ser realizadas, no mínimo, a cada seis meses, devendo ser avaliados todos os equipamentos de alta tensão da subestação e não apenas as conexões.
Texto extraído na sua totalidade do documento ANEEL 2015669 e da NBR 15763/2009 " Critério de definição de periodicidade de inspeção em sistemas elétricos de potencia". Com alguns acréscimos e decréscimos, d eexperiencia de campo do time de engenharia da FAW7 Engenharia.