Como evitar o congelamento do gás glp? - habitissimo
Como evitar o congelamento do gás glp?
Para evitar o congelamento do gás glp, posso aquecer o botijão com ar quente?
Qual é a temperatura máxima que posso aquecer o botijão?
Julio Cesar Campos perguntou sobre
R: Se não tiver vazamento, não irá congelar.... verifique as conexões
Josino Santos replicou... Josinus Reformas & Serviços (Embu-Guaçu, São Paulo) Josinus Reformas & Serviços - há 10 meses
VOCE PODE DIMINUIR A VASÃO DE GAZ
DIMINUINDO A BITOLA DOS CANOS, MUITA VASÃO CAUSA CONGELAMENTO
Michel Fernandes replicou... Gás Quality (Embu, São Paulo) Gás Quality - há 10 meses
Boa tarde, o gás congela quando a vazão do botijão é superior. Ex, um botijão P45 tem vazão de 1kg/h, se passar mais de 1kg/h ele vai começar a congelar, então a melhor coisa a fazer é colocar mais botijões....
Aldo Rocha replicou... Rocha Gas E Hidraulica (São Paulo Zona Centro, São Paulo) Rocha Gas E Hidraulica - há 10 meses
O botijão esta congelando por que o consumo dos seus aparelhos é maior do que a capacidade valorização do vasilhame, 1 vasilhame P45 vaporiza 1kg/h de gas por hora se seus aparelhos consomem 2kg/h você precisa de 2 vasilhames funcionando ao mesmo tempo.
Cassio Moraes Reis Neto respondeu... Magnata Instalações E Montagens (Taubaté, São Paulo) Magnata Instalações E Montagens - há 10 meses
Não. Não pode aquecer o botijão.
1) Tipo 1 de congelamento: Vazamento. Solução: Compre outro botijão.
2) Tipo 2 de congelamento: Seu consumo/hora (vazão) está maior do que a capacidade de vazão do cilindro. Solução: Adicione + cilindro(s) e abra-os simultaneamente, ou troque seu cilindro por um cilindro maior. Assim você terá + "vazão".
P13 = 0.6 kg/h
P45 = 1.0 kg/h
P90 = 2.0 kg/h
P190 = 3.5 kg/h
Aldo Rocha respondeu... Rocha Gas E Hidraulica (São Paulo Zona Centro, São Paulo) Rocha Gas E Hidraulica - há 10 meses