METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO. Oportunidades de redução de custos e maior eficiência energética - PDF Download grátis
Download "METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO. Oportunidades de redução de custos e maior eficiência energética"
Raphael Conceição Fialho
1 METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO Oportunidades de redução de custos e maior eficiência energética
4 A realização de diagnóstico energético envolve um conjunto bastante diversificado de atividades, variáveis conforme a finalidade e o tipo de ocupação da instalação. Tal fato implica na existência de diversas metodologias de análise energética, cada qual com suas peculiaridades necessárias à determinação correta dos potenciais de conservação daquela instalação.
5 Objetivos Determinar as condições atuais de saúde da instalação sob o ponto de vista do uso de energia, identificando problemas e recomendando soluções para que ela se torne eficiente saudável.
9 MEDIDAS DE ECONOMIA DE ENERGIA Custo zero: Não necessitam de investimentos e podem ser implementadas imediatamente - limpeza de luminárias; ajustes de setpoints; desligamento de equipamentos inoperantes Baixo custo: necessitam de pequenos investimentos e são de fácil implementação - instalar molas nas portas; utilizar cortinas de ar e toldos nos escritórios; substituir termostatos ou fotocélulas danificadas Médio e alto custo: medidas execução complexa. Verificar a viabilidade econômica de cada uma delas. Ver a disponibilidade orçamentária da empresa - retrofit da iluminação e dos chillers; substituição de motores padrão por alto rendimento; mudança da matriz energética;
10 ETAPAS DE UM DIAGNOSTICO ENERGÉTICO Visita preliminar à instalação visão macroscópica da instalação; planejamento da estratégia de levantamento de dados Levantamento de dados obtenção de todos os dados necessários à determinação do potencial de conservação de energia por meio das contas de energia, memória de massa e levantamento de dados por inspeção Análise e tratamento de dados conhecimento do perfil de consumo através do consumo global e consumo desagrupado em usos finais
11 ETAPAS DE UM DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO Indicadores do uso de energia elétrica permite o macro estudo das características de consumo da instalação de energia através de comparações com instalações de características semelhantes o o o o o o o o o o o Fator de carga; Consumo mensal por área útil; Consumo mensal em iluminação por área iluminada; Consumo mensal em ar condicionado por área climatizada; Consumo mensal em força motriz; Potência instalada em iluminação por área iluminada; Potência instalada em iluminação por número de interruptores; Potência instalada em ar condicionado por área climatizada; Potência instalada em força motriz; Porcentagem de luminárias defeituosas; Consumo mensal por usuário equivalente;
12 DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
13 COMO FAZER??? Identificar o problema Observar Conhecimento Experiência
14 DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO Constante Conscientização kwh Tecnologia
15 ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA.
16 O problema: TECNOLOGIA Motor antigo, instalado na máquina e super dimensionado.
17 TECNOLOGIA Solução? Eficientizar os motores instados. Troca de equipamentos.
18 TECNOLOGIA Potência(CV) 200 Rendimento 88,00% 88,70% 90,00% 90,20% 93,90% 95,10% Consumo(kWh/h) 167,27 165,95 163,56 163,19 156,76 154,78 Consumo Mensal (8h x 22d) 40145, , , , , ,26 Total aproximado a pagar por consumo R$ R$ R$ R$ R$ R$ Potência(CV) 150 Rendimento 88,00% 88,70% 90,00% 90,20% 93,90% 95,10% Consumo(kWh/h) 125,45 124,46 122,67 122,39 117,57 116,09 Consumo Mensal (8h x 22d) 30109, , , , , ,20 Total aproximado a pagar por consumo R$ R$ R$ R$ R$ R$ Potência(CV) 100 Rendimento 88,00% 88,70% 90,00% 90,20% 93,90% 95,10% Consumo(kWh/h) 83,64 82,98 81,78 81,60 78,38 77,39 Consumo Mensal (8h x 22d) 20072, , , , , ,13 Total aproximado a pagar por consumo R$ R$ R$ R$ R$ R$ 8.358
19 TECNOLOGIA Economia para o mesmo rendimento variando a potência. Rendimento 88,00% 88,70% 90,00% Potências relacionadas(cv) Diferença aproximada por mês R$ 4.516,36 R$ 9.032,73 R$ 4.516,36 R$ 4.480,72 R$ 8.961,44 R$ 4.480,72 R$ 4.416,00 R$ 8.832,00 R$ 4.416,00 Economia para o mesmo rendimento variando a potência. Rendimento 90,20% 93,90% 95,10% Potências relacionadas(cv) Diferença aproximada por mês R$ 4.406,21 R$ 8.812,42 R$ 4.406,21 R$ 4.232,59 R$ 8.465,18 R$ 4.232,59 R$ 4.179,18 R$ 8.358,36 R$ 4.179,18 Economia para a mesma potência variando o rendimento. Potências(CV) Rendimento 95,10% - 93,9% 95.1% - 88% 95,10% - 93,9% 95.1% - 88% 95,10% - 93,9% 95.1% - 88% Diferença aproximada por mês R$ 214 R$ R$ 160 R$ R$ 107 R$ 603
20 ILUMINAÇÃO NATURAL
21 TECNOLOGIA O problema: Iluminação antiga.
22 PASSOS PARA A MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 1. Identificar no sistema de iluminação os pontos de consumo elevado e desnecessário de energia elétrica; 2. Realizar periodicamente campanhas de uso racional de energia, para combater os desperdícios originados nos hábitos de consumo; 3. Adequar os níveis de iluminação aos locais de trabalho e de circulação; 4. Substituir lâmpadas ineficientes e utilizar somente reatores de alta eficiência; 5. Remover lâmpadas desnecessárias; 6. Usar preferencialmente luminárias abertas, retirando o protetor de acrílico (quando necessário) para obter uma redução de até 50% do número de lâmpadas; 7. Modificar os sistemas de controle liga-desliga do sistema de iluminação para facilitar o desligamento de áreas eventualmente sem uso;
23 PASSOS PARA A MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 8. Substituir reatores de baixo rendimento; 9. Melhorar a manutenção do sistema de iluminação. 10. Projetar corretamente novos sistemas de iluminação. 11. Desligar luzes de dependências que não estiverem em uso; 12. Adequar os níveis de iluminamento ao tamanho do ambiente e tipo de atividade; 13. Substituir luminárias por outras que melhorem o rendimento luminoso do conjunto luminária/lâmpada; 14. Utilizar iluminação complementar sobre superfícies de trabalho tais como, pranchetas, mesas de computador, mesas de trabalho, e outros, para complementar a necessidade de maior iluminação no ambiente de trabalho;
24 TECNOLOGIA Solução: Troca das lâmpadas Tabela de Lm/w
25 REFRIGERAÇÃO
26 TECNOLOGIA O problema: Climatização pouco eficiente.
27 PASSOS DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE AR REFRIGERADO 1. Executar medidas de eficientização da iluminação do prédio, tendo em vista que, reduzindo a carga térmica dos ambientes, gerada pela dissipação de calor do sistema de iluminação, obtém-se redução do consumo de eletricidade no sistema de ar condicionado como consequência imediata; 2. Manter janelas e portas fechadas, evitando a entrada de ar externo na área climatizada; 3. Limitar a utilização do aparelho somente às dependências ocupadas; 4. Evitar a incidência de raios solares no ambiente climatizado; 5. Limpar o filtro dos aparelhos periodicamente; 6. Regular o termostato, no verão, para, no máximo, 23 ºC; 7. Desligar o ar condicionado em ambientes não utilizados ou que fiquem longo tempo desocupados;
28 PASSOS DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE AR REFRIGERADO 8. Desligar os aparelhos de ar condicionado em horários prédeterminados; 9. Não obstruir a circulação de ar; 10. Verificar o funcionamento do termostato; 11. Desligar o ar condicionado em dias frios e manter somente a ventilação; 12. Regular a exaustão do ar nos banheiros contíguos aos ambientes climatizados ao mínimo necessário; 13. Ligar o aparelho de ar condicionado uma hora após o início do expediente e desligar uma hora antes do seu término;
29 TECNOLOGIA Solução: Troca dos aparelhos por aparelhos mais eficientes.
30 MEDIDAS - SOLUÇÕES Medidas de intervenção Customizar, adaptar e melhorar os equipamentos, conforto e possibilidades de uso Equipamentos com selo A - Procel
31 MEDIDAS - SOLUÇÕES Iluminação luminárias reflexivas lâmpadas fluorescente reator eletrônico Tecnologia de LED Ambientes com luz natural
32 MEDIDAS - SOLUÇÕES Ar Condicionado Manutenção periódica. Desligue aparelhos em ambientes desocupados. Feche portas e janelas para evitar a entrada de ar quente.
33 MEDIDAS - SOLUÇÕES Motores Dimensionamento Operação Manutenção Utilize SEMPRE motores de alto rendimento energético
34 MEDIDAS - SOLUÇÕES Adequação Tarifária. Demanda Contratada Ideal. Viabilidade de uso de grupo gerador nos horários de ponta.
35 MEDIDAS - SOLUÇÕES Medidas de Consciencialização Ações de educação do usuário para melhor aproveitamento das medidas de intervenção aplicadas.
36 MEDIDAS - SOLUÇÕES Publicação de Cartazes, Adesivos e banners
37 MEDIDAS - SOLUÇÕES Divulgação periódica dos benefícios do programa para a empresa. Promoção de cursos. Treinamentos motivacionais
38 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA Baixo custo de investimento. Ações simples e seguras. Retorno Imediato. 9 milhões de MWh em 2012 de economia de energia
39 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA Métodos de Analise de Atratividade Econômica: Tempo de Retorno( Simple Pay Back ) - Tempo necessário para que o investimento inicial seja recuperado. Equivalentes Uniformes Anuais - Comparação dos fluxos de caixa de várias alternativas e transformadas em anuidades uniformes. Custo de Energia Conservada
40 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Manual de Pré-diagnóstico PROCEL Alvarez, André Luiz Monteiro Metodologia de Diagnóstico Energético USP. Sustentabilidade no Consumo.pdf Grupo Pão de Açúcar, Agosto de 2010 Guia Técnico Gestão Energética - PROCEL