Decantador Lamelar ECODEPUR, modelo DEKTECH - PDF
Download "Decantador Lamelar ECODEPUR, modelo DEKTECH"
Nathan Martins Pinho
1 0 v Decantador Lamelar ECODEPUR, modelo DEKTECH
2 APRESENTAÇÃO Os Decantadores Lamelares ECODEPUR, Modelo DEKTECH são equipamentos destinados à separação das areias e lamas que são arrastadas pelo efluente doméstico ou efluente contaminado com Hidrocarbonetos. Os Decantadores Lamelares ECODEPUR, Modelo DEKTECH apresentam um funcionamento optimizado pela 1 redução da carga hidráulica aplicada por um Pack de Lamelas (decantação lamelar) e pelo desenvolvimento de processos de decantação discreta de sólidos e flotação de substâncias levas em Fluxo de Pistão.
3 VANTAGENS Elevada resistência mecânica e insensibilidade à corrosão; Estanquecidade total; Facilidade de instalação e manutenção; Ausência de consumo energético. Facilidade de up-grade a Sistema para reutilização do efluente tratado para Rega de acordo com o DL 236/98 de 1 de Agosto e NP4434; Garantia 5 Anos (Material 100% Reciclável). APLICAÇÃO 2 Recomenda-se a utilização do Decantador Lamelar, ECODEPUR DEKTECH sempre que se pretenda eliminar sólidos grosseiros de efluentes domésticos ou de efluentes contaminados com Hidrocarbonetos através de fenómenos físicos de decantação e flotação.
4 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Elevados níveis de tratamento; Impacto visual nulo (instalação enterrada); Facilidade e rapidez de instalação; Fabricada em polietileno linear aditivado anti-uv, por sistema de rotomoldagem, o que se traduz em elevada resistência mecânica e insensibilidade à corrosão; Ausência de odores desagradáveis; Simplicidade de funcionamento e manutenção; Módulo compacto em configuração Fluxo Pistão, reduzindo a altura da massa líquida em tratamentos posteriores; Construídos com matéria-prima testada de acordo com a norma EN 858 e EN 1825; 3 Tampa de Acesso em PE.
5 DIMENSÕES MODELO, DEKTECH 6 4 MODELO, DEKTECH 20 Modelo Volume (l) L l H He Hs C Tubagem Peso (kg) DEKTECH X DEKTECH X DEKTECH x (750 X 750) DEKTECH x (750X1415)
6 INSTALAÇÃO A instalação dos Decantadores Lamelares ECODEPUR, Modelo DEKTECH deverá seguir as seguintes recomendações: 1. Efectuar uma escavação com as seguintes dimensões: a) Comprimento (L + 1,0) m b) Largura (l + 1,0) m A profundidade da escavação deverá ser definida obra a obra, atendendo ao perfil hidráulico da instalação (a definição da profundidade encontra-se contemplada no serviço gratuito de apoio técnico à instalação); A execução da escavação deverá ser efectuada utilizando as boas práticas de construção e todas as normas de segurança, nomeadamente as regras do LNEC, recorrendo a escavação em talude, escoramento e entivação sempre que a natureza do terreno e profundidade de escavação o recomendem; 2. A base da escavação deverá ser perfeitamente nivelada e compactada por meios mecânicos; 3. Deverá ser realizado um traço seco com espessura de 15 cm. Em terrenos secos, com areia misturada com cimento na proporção de 50 Kg de cimento para 1 m 3 de areia. Em zonas freáticas elevadas deverá ser utilizado betão C12/15 de limpeza para dar mais sustentabilidade à base. 4. Aplicar uma camada de 10 a 15 cm de areia para constituir uma almofada para receber os reservatórios Colocar o equipamento na escavação tendo em atenção o sentido do fluxo de entrada/saída; 6. Encher o equipamento, na totalidade, com água. O enchimento do equipamento é feito com água limpa até atingir o nível de transbordo, acompanhado simultaneamente da realização do aterro, em camadas sucessivas de 30 cm, conforme exposto no ponto 7; 7. Aterrar o equipamento com traço seco, compactando com água, até a altura das tubagens. O traço seco deverá ser realizado com areia misturada com cimento na proporção de 50 Kg de cimento para 1 m 3 de areia para zonas normais. Nas zonas de níveis freáticos elevados a areia deverá ser misturada com cimento na proporção de 100Kg de cimento para 1m 3 de areia. 8. Quando o equipamento for instalado numa caixa, o vazio entre o equipamento e as paredes do mesmo deve ser preenchido, seguindo a metodologia apresentada nos pontos 6 e 7, de modo a que as pressões internas e externas sejam sempre equilibradas; Deverá ser realizado um dreno na caixa; 9. Conectar as tubagens de entrada e saída do equipamentos e aterrar com areia. A altura máxima de areia sobre o equipamento não deverá exceder 30 cm. Não realizar qualquer operação durante uma semana, para que a areia estabilize.
7 10. Quando seja de prever a circulação de veículos na zona de instalação do equipamento ou a altura de terra sobre o equipamento seja superior a 30 cm, na zona de instalação serão de prever duas situações: Zonas de terras firmes Deverá ser prevista uma laje com características adequadas, que deverá ser apoiada em zonas exteriores consolidadas, à superfície dos equipamentos. Zonas de terras menos firmes - Deverá ser construída uma caixa simples em alvenaria ou anéis de betão, de modo a evitar a transmissão de esforços ao equipamento. O vazio deve ser preenchido com areia até ao nível da soleira da tubagem de saída. 11. Sempre que seja de prever a construção de uma caixa de visita, a mesma deverá assentar na laje de protecção, nunca apoiando directamente sobre o reservatório. 12. Caso a tampa que compõe o equipamento seja em FF EN124, deverá ser colocada à superfície, sempre que o equipamento seja instalado em zonas concordantes com a Classe B125 da Norma EN124 (Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras); 13. A instalação do equipamento deverá permitir o acesso e permanência de pessoas, em todos os locais necessários para a realização de operações de manutenção ao equipamento, em condições de segurança. 14. Em caso de dúvida não hesite em contactar os nossos serviços técnicos. Não utilizar solos de escavação, entulho ou outro material não especificado, no aterro do equipamento. 6 MANUTENÇÃO Devido à elevada resistência e insensibilidade à corrosão do material em que são construídos, as operações de manutenção necessárias resumem-se à remoção periódica das lamas por uma empresa especializada e à lavagem do pack de lamelas. Este procedimento faz-se simplesmente por jacto de água sob pressão (água fria), sendo a água resultante deste processo, retida no equipamento, e encaminhada para destino final juntamente com o restante resíduo removido. Dever-se-á, ainda, inspeccionar o funcionamento dos dispositivos de entrada e saída. GARANTIA Os Decantadores Lamelares ECODEPUR, Modelo DEKTECH apresentam uma Garantia de 5 Anos contra eventuais defeitos de fabrico.
BREVE APRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FIXOS DE SEPARAÇÃO DE ÓLEOS E GORDURAS Outubro 2014
BREVE APRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FIXOS DE SEPARAÇÃO DE ÓLEOS E GORDURAS Outubro 2014 ECODEPUR TECNOLOGIAS PROTECÇÃO AMBIENTAL A ECODEPUR aposta nos Sistemas Compactos de Tratamento de Águas Residuais,
Rev SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL ECODEPUR AQUAPLUVIA
Rev.1 26.09.16 SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL ECODEPUR AQUAPLUVIA 0 APRESENTAÇÃO Os Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais ECODEPUR AQUAPLUVIA permitem realizar o tratamento e armazenamento
Produtos para proteção ambiental. TUBOFURO - Tubos em PVC, S.A. PROTEÇÃO AMBIENTAL. Aos preços acresce IVA à taxa legal em vigor
Produtos para proteção ambiental TUOFURO - Tubos em PV, S.. Produtos para PROTEÇÃO MIENTL 1 TUOFURO - Tubos em PV, S.. Produtos para proteção ambiental SEPRDORES DE HIDRORONETOS NTUR-OIL Os separadores
AQUAPLUVIA SAAP Sistema para Aproveitamento de Águas Pluviais
v1.0-060812 0 AQUAPLUVIA SAAP Sistema para Aproveitamento de Águas Pluviais Reutilização de Águas Pluviais Os Sistemas de Aproveitamento de Águas Pluviais ECODEPUR AQUAPLUVIA permitem realizar o tratamento