Estalo Desenvolvimento e Tecnologia Rua Ismael Carlos Correia, 107 CEP Joinville - SC - PDF
Estalo Desenvolvimento e Tecnologia Rua Ismael Carlos Correia, 107 CEP Joinville - SC
Download "Estalo Desenvolvimento e Tecnologia Rua Ismael Carlos Correia, 107 CEP 89221-520 - Joinville - SC estalo@estalo.com.br"
Betty Barros Belmonte
2 Estalo Thermal Design Conteúdo Apresentação O QUE É O ESTALO THERMAL DESIGN? ONDE ELE SE APLICA? COMO SE REALIZA A ENTRADA DE DADOS?...4 Ajuda para utilização do programa ASSISTENTE (WIZARD) DICA DO DIA...5 Conhecendo o Sistema BARRA PRINCIPAL CAIXA DE FERRAMENTAS LISTA EM ÁRVORE (TREE VIEW) NOTAS DE RODAPÉ CAMADAS (LAYERS)...9 Construindo o Projeto RESUMO INFORMATIVO INSERÇÃO DE PONTOS Inserindo Pontos Modo Gráfico Inserindo Pontos Modo Texto Inserindo Ponto por Dois Pontos Selecionando Pontos Excluindo Pontos CONSTRUÇÃO DE PAREDES Entre Dois Pontos Construindo com Esquadro e Régua Construindo Paredes Selecionando Paredes Excluindo Paredes CRIANDO PONTOS, PAREDES E ACESSÓRIOS UTILIZANDO O DESENHO COMO BASE Inserindo Pontos pela seleção de elementos do desenho Cálculo da Espessura Inserindo Acessórios CRIANDO AMBIENTES Condição Interna Potência Teto Piso Selecionando Ambiente Excluindo Ambiente PROPRIEDADES INSTALAÇÃO DE APARELHOS COMO INSTALAR FIGURAS Selecionar e Modificar Figura GRUPOS ROSA DOS VENTOS...26
3 Resultados dos Projetos VISUALIZANDO RESULTADOS PELOS GRÁFICOS VISUALIZANDO RESULTADOS PELA TABELA CÁLCULO DE VAZÃO DE AR VISUALIZANDO EM SIMULAÇÃO...31 Configurando o Sistema RELATÓRIOS CAD OPÇÕES IMPRESSÃO CORES GRÁFICO UTILITÁRIOS UNIDADES CÁLCULO PROJETO...36 Estalo ThermalBD BOTÕES DO ESTALO THERMALBD...38 Glossário...39
4 Estalo Thermal Design Apresentação 1.1 O que é o Estalo Thermal Design? O Estalo Thermal Design é uma poderosa ferramenta para análise, simulação e determinação da carga térmica para fins de conforto e economia de energia. Baseia-se na análise do layout da construção, criado no próprio programa, e na escolha de materiais e fontes dissipadoras de energia, possibilitando maior entendimento e controle dos dados de entrada. O produto é composto de três sistemas: Estalo Thermal Design - sistema principal onde são criados e analisados os projetos através da análise de layout e materiais. Estalo Thermal Load - sistema principal onde são criados e analisados os projetos através da análise lógica do layout (sem parte gráfica). Estalo ThermalBD - sistema para manipulação dos valores utilizados pelo Estalo Thermal Design. 1.2 Onde ele se aplica? Aplicado em todos os projetos que visam conforto térmico, como projetos arquitetônicos, climatização e adequação energética. 1.3 Como se realiza a entrada de dados? Os dados utilizados para o cálculo são cadastrados no Estalo ThermalBD e manipulados pelo Estalo Thermal Design. A entrada de dados se faz de maneira simples, análoga ao rabiscar um desenho no papel. A entrada de dados pode ser gráfica, importando arquivos padrão CAD ou na forma de texto (com precisão). A visualização gráfica permite uma maior segurança e verificação da entrada de dados.
5 Estalo Thermal Design Ajuda para utilização do programa 2.1 Assistente (Wizard) O assistente serve para alertar sobre exceções e confirmar o que foi solicitado pelo usuário. Então, sempre que você fizer algo indevido ou em caso de dúvidas, o assistente aparecerá, explicando o que aconteceu e o que deve ser feito. No caso do Estalo Thermal Design, o assistente é uma homenagem ao ilustre físico James Joule, que em meados do século XIX, provou que o calor e a energia mecânica são intercambiáveis, ou seja, uma forma transforma-se na outra. Caso tenha desligado o assistente, religue-o no [Módulo de Configuração] na ficha [Utilitários]. 2.2 Dica do Dia O programa oferece ainda dicas, para você utilizá-lo com maior facilidade. Ao começo de suas atividades a dica do dia aparecerá assim que abrir o programa. Você pode acessá-la também em [Ajuda] e [Dica do dia], mas se você não quiser que apareça no acesso ao programa, vá em [Configurações] e [Utilitários] e [Mostrar dicas ao carregar o programa].
6 Estalo Thermal Design Conhecendo o Sistema O Estalo Thermal Design tem como objetivo oferecer facilidades ao usuário, para que o mesmo possa fazer um trabalho com rapidez e qualidade. Com o uso do sistema você irá aprendendo, assim não precisará fazer exatamente como está escrito no manual, pois o programa foi desenvolvido para se adaptar à forma de trabalho de cada pessoa. 3.1 Barra Principal Esta é a barra principal:
7 A seguir mostram-se as funções dos botões da Barra Principal da esquerda para a direita: Botão Descrição da Função 1 - Novo Projeto Criar novo projeto 2 - Abrir Projeto Abrir um projeto 3 - Salvar projeto Salvar as alterações do projeto 4 - Salvar como Salvar com outro nome o projeto 5 - Copiar Desenho Copiar o desenho para a Área de Transferência 6 - Visualizar Impressão do Relatório Visualizar a impressão do relatório 7 - Visualizar Impressão do Desenho Visualizar a impressão do desenho 8 - Exportar dados Exportar o relatório 9 - Imprimir Relatório Imprimir o relatório 10 - Configurações Configurações do sistema 11 - Resultado Gráfico Resultados na forma gráfica 12 - Resultados Resultados e dados na forma textual 13 - Vazões Cálculo e gráficos da vazão de ar de insuflamento 14 - Simulação Gráficos da carga térmica por horas ou por meses 15 - Rosa dos Ventos Controlar a orientação do projeto 16 - Remover Remover pontos, paredes, ambientes e imagens 17 - Mover Mover a Área de Trabalho 18 - Zoom + Ampliar zoom da Área de Trabalho 19 - Zoom - Reduzir zoom da Área de Trabalho 20 - Zoom Zoom por janela 21 - Normal Zoom ajustado pelo projeto 3.2 Caixa de Ferramentas Com a Caixa de Ferramentas escolhemos como vamos introduzir os dados do projeto. Caso tenha fechado a caixa, clique em [Opções] e [Mostrar ferramentas ].
8 A Caixa de Ferramentas será descrita no item Inserção de Pontos. 3.3 Lista em Árvore (tree view) A lista em árvore permite visualizar rapidamente os ambientes e se são condicionados ou não. Permite também alterar o nome do ambiente. O ícone antes do nome do ambiente indica se este ambiente é condicionado ou não. 3.4 Notas de Rodapé
9 Algumas informações são colocadas no rodapé do sistema para melhor controle do usuário. 3.5 Camadas (layers) O desenho padrão CAD importado trabalha com camadas, cores e layers. Para deixar visível ou não cada objeto do desenho, usa-se o modulo de camadas que é acionado diretamente na Caixa de Ferramentas.
10 Estalo Thermal Design Construindo o Projeto O Estalo Thermal Design oferece várias ferramentas para criação do projeto (planta baixa) para fins de dimensionamento da carga térmica, as quais serão explicadas a seguir: 4.1 Resumo Informativo Acessando o Estalo Thermal Design, aparecerá uma tela cujo título é Resumo informativo 1. Esta permite cadastrar informações da empresa, projeto e cliente, que serão utilizadas nos relatórios. Os dados de empresa, projeto e cliente inseridos neste módulo são utilizados nos relatórios, tanto da planta baixa (legenda), como para os relatórios textuais. Neste módulo pode-se selecionar a localidade, mês e hora do projeto. Obs: este também pode ser aberto no menu [Arquivo] e [Resumo Informativo]. 4.2 Inserção de Pontos Para começar um projeto é necessário inserir um ponto e assim construir uma parede. Há duas formas de inserir inicialmente um ponto: Inserindo Pontos Modo Gráfico Clique no botão [Inserir Pontos Modo Gráfico] e logo em seguida na tela do projeto, no local desejado, e então se obterá um ponto que permitirá criar uma parede. Veja exemplo na figura: 1 Pode-se alterar a chamada do módulo [Resumo Informativo] no menu de [Configuração ]-[Utilitários]
11 4.2.2 Inserindo Pontos Modo Texto Para inserir o ponto de localização de forma textual, pressiona-se o botão na Caixa de Ferramentas, onde se obtém um módulo para a digitação das coordenadas dos pontos (veja figura a seguir) Inserindo Ponto por Dois Pontos Selecionamos dois pontos para criamos um terceiro (que se localizará no cruzamento entre uma reta imaginária vertical e uma horizontal, conforme ícone do botão) que passam pelos pontos selecionados. Os dois botões simbolizam a opção superior e inferior. Esta ferramenta auxilia a criação de pontos vindos de arquivos CAD.
12 4.2.4 Selecionando Pontos Clique em [Seleciona Pontos] e selecione os pontos desejados. Obs: para desfazer a seleção clique novamente no ponto Excluindo Pontos Se houve erro na inserção do ponto, basta selecioná-lo e em seguida apertar a tecla [Delete] ou [Del] do teclado ou clicar no ícone [Remover] da Barra Principal. 4.3 Construção de Paredes Entre Dois Pontos Podemos construir as paredes selecionando primeiramente dois pontos e clicando no botão [Construir Paredes], criando uma parede entre esses dois pontos Construindo com Esquadro e Régua Para construir com esquadro e régua, selecione um ponto que será o ponto inicial do esquadro e régua e clique no botão conforme figura abaixo.
13 O módulo do [Esquadro e Régua] permite a inserção pelo comprimento e ângulo da parede. Após a inserção da parede, o sistema automaticamente seleciona o ponto de início do esquadro como sendo o ponto final da última parede inserida, permitindo inserir inúmeras paredes em seqüência. Sempre que necessitar recomeçar de outro ponto, saia deste módulo e selecione o novo ponto, clicando no botão [Esquadro e Régua] Construindo Paredes Quanto à criação das paredes pelo Construir Paredes 2 e a visualização das propriedades da parede (comprimento, altura, espessura, material da parede, parede na sombra ou parede cor clara) e acessórios (janela, porta, vão ou nenhum), veja as figuras a seguir: 2 Somente quando selecionado nas [Opções] e [Mostrar as Propriedades de Paredes].
14 Para que a parede não possua insolação podemos indicar que a parede está na sombra ou construir um ambiente adjacente. Pode-se inserir somente um acessório por parede, entretanto pode-se construir diversas paredes em seqüência. Por exemplo: uma parede de 10 metros com duas janelas de 3 metros pode ser inserida com duas paredes de 5 metros, contendo cada uma delas uma janela de 3 metros Inserindo Padrão de Janelas e Portas Podemos inserir padrões de Janela e Portas clicando no botão mais no acessório da parede (conforme mostrado acima) ou no menu principal em [Utilitários] (ver figura abaixo).
15 Os valores de largura, altura e distância do piso da porta ou janela são armazenados para uso posterior Selecionando Paredes Esta ferramenta permite selecionar as paredes para excluí-las, criar propriedades (acessórios do projeto, ou seja, o material usado na construção) e ainda criar ambientes. É só clicar no botão [Seleciona Parede], conforme mostra a figura, e, após isso, na parede desejada na Área de Trabalho. Na seleção de mais de uma parede deve-se selecionar na ficha [Opções] os itens requeridos para a mudança. Somente os itens selecionados serão modificados nas paredes selecionadas.
16 4.3.5 Excluindo Paredes Quando se desejar eliminar alguma parede 3, basta selecioná-la e em seguida apertar a tecla [Delete] ou [Del] do teclado ou clicar no ícone [Remover] da Barra Principal. Obs: para desfazer a seleção clique novamente na parede. 4.4 Criando Pontos, Paredes e Acessórios utilizando o desenho como base. Para ler arquivos de CAD utilize no menu [Arquivo]+[Importar arquivo de desenho CAD]. Para remover o arquivo utilize no menu [Utilitários] + [Remover arquivo CAD] Inserindo Pontos pela seleção de elementos do desenho Pode-se inserir pontos com precisão, utilizando ferramentas para seleção do desenho. 3 O sistema somente permite eliminar paredes que não façam parte de nenhum ambiente.
17 Ponto entre a média das marcas Esta ferramenta cria pontos entre a média de pontos selecionados do desenho. É utilizada principalmente em cruzamentos de paredes pelos pontos Ponto entre marcas e linha Esta ferramenta cria pontos após serem selecionados dois pontos e uma linha do desenho. É utilizado principalmente em cruzamentos de paredes tipo T Cálculo da Espessura Calcula a espessura da parede. Selecione duas linhas paralelas que compõem a forma da parede do desenho CAD. Obs: as linhas selecionadas são as que compõem o arquivo CAD, mesmo as que possuem a camada (layer) desligada.
18 4.4.3 Inserindo Acessórios Após a inserção de paredes, clique em inserir acessório e selecione dois vértices do desenho (inicio e final do acessório). Podemos selecionar os modelos de janelas e paredes, selecionando no botão da Caixa de Ferramentas. 4.5 Criando Ambientes Para criar um ambiente é preciso selecionar um conjunto de paredes que perfazem um ambiente e em seguida clicar no botão [Criar ambiente] e cadastrar as propriedades que a caixa de diálogo solicita. Para o sistema, todas as paredes devem ser visualizadas pelo centro do futuro ambiente. Caso o ambiente pretendido possua paredes que não são visualizadas pelo centro, divida-o, inserindo um vão entre elas, criando assim mais de um ambiente.
19 4.5.1 Condição Interna Obs: de acordo com o tipo de atividade, são sugeridos valores para temperatura, umidade relativa, número de pessoas, vazão de ar externa necessária e potência elétrica dissipada. Esses valores devem ser substituídos caso se obtenha valores diferentes para o projeto Potência
20 4.5.3 Teto Como se pode ver, é só cadastrar o tipo de teto do projeto. Caso não tenha o tipo desejado veja como fazer em Estalo ThermalBD Piso Selecionando Ambiente Com a seleção de ambiente o sistema permite alterar as propriedades do mesmo. A seleção de ambientes é fácil e rápida. Vejamos:
21 Clique no botão indicado e depois no ambiente desejado. Após isso, clique no botão propriedades para sua alteração ou clique no botão remover. Obs: para desfazer a seleção clique novamente no ambiente Excluindo Ambiente Se houve erro na inserção do ambiente, basta selecioná-lo e em seguida apertar a tecla [Delete] ou [Del] do teclado ou clicar no ícone [Remover] da Barra Principal. 4.6 Propriedades Para visualizar as propriedades ou alterá-las, selecione o item desejado (parede, ambiente ou figura) e clique em propriedades, como mostrado abaixo. 4.7 Instalação de Aparelhos Este módulo é utilizado para inserir os aparelhos ou saídas de ar para fins de condicionamento. Clique no botão indicado e depois no ambiente desejado para inserir o aparelho. 4.8 Como Instalar
22 A potência necessária, juntamente com a instalada no ambiente, está localizada na parte superior direita deste módulo. Pode-se observar ainda a mudança de cor do vermelho (quando a potência instalada é insuficiente frente à necessária) para o azul (quando a potência instalada está equilibrada ou acima frente à necessária). Os limites da parte interna dependem do tipo de aparelho. Por exemplo: se ele for de janela, o sistema permite que seja inserido na parede. Obs: para auxílio na inserção destes valores podemos observar as propriedades da parede selecionada. Procedimento para Instalação a) Selecionar a parede desejada (no pequeno projeto que aparece na tela) clicando sobre ela; b) escolher o tipo de aparelho no botão [Seleção dos aparelhos], que se encontra no canto superior direito da tela; c) alterar dados do afastamento vertical da parede (refere-se a distância entre o piso e a posição apropriada para instalação); d) alterar dados do afastamento horizontal da parede (refere-se a distância entre o início da parede, marcado pelo x e a posição desejada); e) alterar dados da parte interna (refere-se à profundidade do aparelho que fica do lado interno do ambiente).
23 4.9 Figuras Podemos inserir figuras no desenho, primeiramente selecionamos [Editar] e [Figura...] conforme mostrado abaixo. Após esse procedimento é chamado o módulo de [Posicionar Figura]. Neste módulo ajusta-se o tamanho da figura, sua posição e ângulo. Caso não exista nenhuma figura ainda inserida no projeto, o programa automaticamente chamará o [Abrir arquivo de Figura].
24 4.9.1 Selecionar e Modificar Figura Para modificar as propriedades da figura ou removê-la, selecione o botão [Seleciona Figura], conforme demonstrado abaixo, clique na figura desejada e no botão [Propriedades] Grupos Podemos agrupar ambientes para calcular e analisar como um conjunto. Para criar os grupos podemos clicar no menu principal em grupos.
25 Cadastramos e configuramos os grupos desejados. Para selecionar um ambiente para um grupo, escolha o grupo desejado conforme figura abaixo, selecione-o e clique no botão de grupo da Caixa de Ferramentas. Para alternar entre o uso de grupos, ou verificar os ambientes individualmente, utilize o item [Mostrar grupo] no [Menu Principal-Opções].
26 4.11 Rosa dos Ventos Neste módulo são definidos a posição e ângulo da rosa dos ventos. A orientação das paredes externas é calculada em relação à rosa dos ventos.
27 Estalo Thermal Design Resultados dos Projetos Os resultados do projeto podem ser vistos de diversas formas: gráficos, tabelas, relatórios e em simulação. 5.1 Visualizando resultados pelos gráficos Direcione o cursor ao botão [Resultado Gráfico]. Podemos visualizar os resultados, copiar para a Área de Transferência, imprimir e modificar formas e cores. Além das facilidades do gráfico, podemos analisar no projeto não somente a carga de cada ambiente, mas individualizando calor latente e sensível, por ambiente, tipo de carga, projeto e ambiente (ver figura abaixo).
28 5.2 Visualizando resultados pela tabela No botão [Resultados], no menu principal, visualizamos as tabelas de informações dos aparelhos, condições externas, carga térmica, dados de ambientes, paredes e pontos. Veja na figura abaixo:
29 5.3 Cálculo de Vazão de Ar No botão [Vazões...], no menu principal, visualizamos e manipulamos os valores de temperatura (TBS) de insuflamento para determinar as vazões de ar, calculadas de acordo com a regra da linha reta 4. O módulo permite recalcular a vazão, visualizar, exportar e imprimir relatório. Possui também uma visualização gráfica da variação da temperatura do ar, umidade e vazão de insuflamento. 4 Regra termodinâmica que se traduz graficamente em uma carta psicrométrica em uma reta, desde que tenhamos uma carga térmica latente e sensível para um determinado ambiente com temperatura (TBS) e umidade fixas. Então, se fixarmos a TBS de insuflamento, determinamos a sua umidade e vazão.
31 5.4 Visualizando em Simulação No módulo de simulação podemos variar o projeto e ambientes por hora, verificando seu comportamento. Podemos verificar também o comportamento do projeto por mês, modificando, se necessário, o horário representativo do cálculo de carga térmica.
32 Estalo Thermal Design Configurando o Sistema Este botão chama o módulo de [Configuração]. Este módulo permite modificar o uso do sistema e algumas propriedades do projeto: formas de cálculo, coeficientes de segurança, cores, formas de visualização, tipos de relatório entre outros. 6.1 Relatórios Permite a seleção do tipo de relatório que será visualizado ou impresso no módulo principal. Podemos alterar também os títulos dos relatórios. 6.2 CAD Controle do número de pontos para ferramenta [Ponto entre a média das marcas] da caixa de ferramenta, tamanho e espessura da marca e a unidade do arquivo para leitura.
33 6.3 Opções Na ficha [Opções] podemos fazer ajustes em alguns tipos de relatórios. 6.4 Impressão Permite o ajuste da impressão do sistema: legenda, prefixo, número e escala no desenho, além das margens e forma de impressão.
34 6.5 Cores Definição das cores apresentadas no projeto da planta baixa. 6.6 Gráfico Permite que sejam alteradas as informações e formas de visualização no projeto, tipo e tamanho de letras, assim como as formas de identificação do ambiente.
35 6.7 Utilitários Controla pequenos ajustes do sistema, como mostrar coordenadas, desenhar rosa dos ventos, entre outros. 6.8 Unidades As unidades do sistema são controladas individualmente e podem ser modificadas na ficha [Unidades].
36 6.9 Cálculo Pode-se ajustar itens que devem ser calculados, como coeficiente de segurança, entre outros. Pode-se ajustar diferentemente a refrigeração e o aquecimento Projeto Modifica informações referentes ao projeto como a localidade, tempo, tipo de local e paredes para efeito de insolação. Alguns destes dados podem ser modificados em outras partes do sistema.
38 Estalo Thermal Design Estalo ThermalBD Os valores utilizados no sistema podem ser alterados e aprimorados no Estalo ThermalBD. Este sistema, que acompanha o programa, permite a alteração e o cadastro, ajustando o sistema aos valores do usuário. 7.1 Botões do Estalo ThermalBD Inserir Item Para acrescentar dados no Estalo ThermalBD, selecione o item desejado, clique em inserir item e cadastre a informação desejada. Remover o Último Item O botão [Remover o último item] remove a informação que está selecionada. Obs: alguns itens não são removidos e nem acrescentados por estes botões, mas dependem de outros itens, como por exemplo, [Metabolismo] com a [Finalidade]. As imagens de aparelhos devem estar no diretório /IMG/ dentro do diretório de instalação. Para trocar ou inserir uma imagem do aparelho clique duas vezes sobre sua linha. As unidades utilizadas pelo Estalo ThermalBD são controladas pelo Estalo Thermal Design.
39 Ar de renovação - ver vazão de renovação. Estalo Thermal Design Glossário Área de Transferência - Área do sistema operacional onde ficam armazenados dados temporários para transporte entre aplicativos, normalmente no sistema para transportar gráficos para editores de texto. Pressão - Pressão Atmosférica da localidade. TBS - Temperatura de Bulbo Seco, medida pelo termômetro normal. Temperatura - Aqui usada como TBS. UR - Umidade relativa. Vazão - Vazão de ar. Vazão de insuflamento - Vazão de ar inserido na sala de modo a condicioná-la. Vazão de renovação - Vazão de ar para melhoria da qualidade do ar.