Manual de Construção: Fossa ECOLÓGICA E Sumidouro - PDF Free Download
Download "Manual de Construção: Fossa ECOLÓGICA E Sumidouro"
Luiz Fernando Chaplin Bernardes
1 Manual de Construção: Fossa ECOLÓGICA E Sumidouro
2 Introdução Este manual destina a fornecer informações sobre a construção e dimensionamento do sistema individual de tratamento de esgotos, especialmente voltados para uso doméstico. Esse sistema será utilizado somente em lugares desprovidos de Rede Pública de Coleta de Esgotos. COMO FUNCIONA ESSE DISPOSITIVO As fossas sépticas são unidades de tratamento primário nos esgotos domésticos, nas quais são feitas a separação e transformação de matéria sólida contida no esgoto. LOCALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS A localização das fossas sépticas e sumidouros devem atender às seguintes condições: Afastamento mínimo de 15 metros de poços de abastecimento de água e de corpos de água de qualquer natureza. Possibilidade de fácil ligação ao futuro coletor público. Facilidade de acesso, para a remoção periódica do lodo. O sistema deve ser construído com afastamento mínimo de 1,5 metros de construções, limites de terreno e ramal predial de água. Deverá obedecer ao afastamento mínimo de etros de árvores e de qualquer ponto da Rede Pública de Abastecimento de Água. CONSTRUÇÃO As fossas sépticas deverão ser construídas em concreto, alvenaria ou outro material que atenda às condições de segurança. Modelos prémoldados podem ser comprados em lojas de materiais de construção. Recomenda-se que na tubulação de entrada da fossa seja colocada uma caixa de passagem (caixa construída antes da fossa). ATENÇÃO! A fossa e o sumidouro devem ser construídos na área particular do lote e não na calçada, que é área pública. Para empresas de lava a jatos e pessoas que moram à beira de córregos, recomenda-se o uso de fossas ecológicas. Uma vez que a legislação ambiental não permite que a água servida seja despejada diretamente em mananciais hídricos sem o devido tratamento. Modelos pré-moldados podem ser encontradas em lojas de materiais para construção de nossa cidade. VANTAGENS DA FOSSA ECOLÓGICA A fossa ecológica atende de maneira simples, eficiente e barata, desde a uma única residência até à cidade inteira. O sistema trata a água servida e protege o meio ambiente fazendo o tratamento sem qualquer contato prévio com o solo. O esgoto sanitário é acumulado no sistema, de modo seguro e, à medida que vai recebendo material orgânico novo, vai liberando água biologicamente tratada. Essa água tratada é um excelente fertilizante e poderá ser reutilizada na irrigação de jardins, gramados e pomares, ou lançado em sumidouro. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO A rede de esgoto deverá separar o esgoto do banheiro e da cozinha, que deverá passar por uma caixa de gordura (obrigatória), do esgoto de lavanderia e demais águas servidas, que não contenham material orgânico e poderão ser conectados diretamente no sumidouro. O sistema de fossa ecológica pode ser instalado tanto a céu aberto Fossa e Sumidouro Residenciais - 2 Fossa e Sumidouro Residenciais FOSSA ECOLÓGICA 1 - Válvula de retenção 2 - Chaminé de alívio (suspiro) 3 - Curva de 90º 4 - T de ml - Registro O Sistema Ecológico de Tratamento de Esgoto, ao promover a degradação do material orgânico do esgoto, faz simultaneamente saneamento básico.
3 quanto enterrado. Em ambos os casos, deverá ser construída base de concreto com 7cm de espessura. É necessário a construção de caixa de e limpeza, antes da entrada da fossa ecológica, para impedir a entrada de materiais inorgânicos (fraldas, absorventes, plásticos, preservativos, cotonetes, etc.) e permitir a retirada periódica dos mesmos, caso ocorra. A fossa ecológica é um biodigestor com a devida adequação para o tratamento de esgoto domiciliar, substituindo mecanismos poluidores. ESQUEMA DEMONSTRATIVO DE UM ESGOTAMENTO DOMICILIAR PROVIDO POR FOSSA E SUMIDORO FORMAS E DIMENSÕES DAS FOSSAS SÉPTICAS FOSSA SÉPTICA RETANGULAR Largura mínima = 0,70 m Profundidade máxima = 2,50 m Profundidade mínima = 1,10 m Comprimento máximo é de 4 vezes a medida da largura Comprimento mínimo é de 2 vezes a medida da largura Largura não poderá ser maior que 2 vezes a profundidade FOSSA SÉPTICA CIRCULAR Diâmetro mínimo = 1,10 m Diâmetro máximo não poderá ser maior que 2 vezes a profundidade Profundidade máxima = 2,50 m Profundidade mínima = 1,10 m ATENÇÃO! Recomenda-se acompanhamento técnico na construção das fossas, especialmente na moldagem das tampas, pois quanto maior o tamanho, maiores serão os riscos de acidentes com desabamentos. Com o objetivo de aumentar a segurança, nunca deixar de colocar ferragem adequada no momento da concretagem da tampa. CI CI CI CI EXEMPLOS DE DIMENSÕES DE FOSSAS CAIXA DE INSPEÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUAS IMUNDAS TUBULAÇÃO DE ÁGUAS SERVIDAS FOSSA SÉPTICA CAIXA DE INSPEÇÃO SUMIDOURO NÚMERO DE PESSOAS Até 5 Até 7 Até 9 Até 12 Até 15 FOSSA REDONDA Altura (H) Diâmetro ( ) Altura (H) FOSSA RETANGULAR Comprimento (L) Largura (B) Volume Útil (litros) 1250 L 1750 L 2250 L 3000 L 3750 L Até L Fossa e Sumidouro Residenciais - 4 Fossa e Sumidouro Residenciais - 5
4 FOSSA SÉPTICA REDONDA FOSSA SÉPTICA RETANGULAR Planta Baixa Fossa Séptica Redonda Planta Baixa Fossa Séptica Retangular Parede de tijolos impermeabilizada Cano de entrada Projeção da tampa de (visita) Cano de saída Projeção do cano de saída (100 mm) e T sanitário Projeção do cano de entrada (100 mm) e T sanitário Diâmetro - D 0 cm 0 cm B largura L comprimento Corte Explicativo Fossa Séptica Redonda Corte Explicativo Fossa Séptica Retangular Cano de inclinação de 2% H = altura efetiva do nível do esgoto interior da fossa séptica. H 10 cm Cano de 40 cm Tampa de Concreto inclinação de 1% Terra Compactada inclinação de 2% H = altura efetiva do nível do esgoto interior da fossa sépitica. 0 cm TAMPA MÓVEL PARA INSPEÇÃO H 40 cm inclinação de 1% Terra Compactada Concreto Concreto Fossa e Sumidouro Residenciais - Fossa e Sumidouro Residenciais - 7
5 O sumidouro permite a infiltração da parte líquida dos esgotos no solo. Para tanto, as paredes devem ser vazadas e o fundo permeável. O tamanho do sumidouro vai depender do número de pessoas que utilizam o sistema e da capacidade de infiltração do terreno. Terrenos arenosos têm boa capacidade de infiltração e o sumidouro tende a ser pequeno. Terrenos argilosos ao contrário necessitam de sumidouros grandes. Os sumidouros podem ser construídos em alvenaria de Corte Explicativo de um Sumidouro Tubulação de H útil Entre 0,5 a 0,7m Lençol Freático Tampa móvel para Distância mín. 1,5 m Parede de tijolos vazada Terra Compactada Brita nº 4 Nível máx. do Lençol Freático Tampa móvel para SUMIDOURO Planta Baixa de um Sumidouro Diâmetro - D Parede de tijolos vazada Em locais onde o lençol freático atinge no período chuvoso o seu nível máximo, próximo a superfície do terreno, torna-se inviável a execução de sumidouro. Nestes casos, é indicado o sistema de valas de infiltração. tijolo comum, furado ou anéis de concreto. Para o uso do tijolo comum, esses devem ser colocados afastados entre si, com argamassa só na horizontal. Conforme necessidade, devem ser construídos mais de um sumidouro em local afastado um do outro, não sendo permitido ser inferior à distância mínima de metros. Em muitos locais, o tipo de terreno não é favorável à infiltração no solo, acontecendo o extravasamento do sumidouro. Fossa e Sumidouro Residenciais - 8 Fossa e Sumidouro Residenciais - 9 VALAS DE INFILTRAÇÃO Nos casos em que o lençol d água esteja próximo da superfície do solo, é recomendável adotar as valas de infiltração. Esse processo diminui o risco de contaminação do lençol d água (freático). Para construção das valas de infiltração, poderão ser usados tubos de PVC rígido, corrugados e perfurados. É usualmente utilizado um tubo de 100 m. RECOMENDA-SE Largura da vala... 0,5 m Profundidade da vala... 0,5 m a 0, m Declividade (I)...0,25% 0,5% Afastamento mínimo entre os tubos...1 m Comprimento máximo das valas...30 m PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO Caixa de distribuição Vem da fossa Tubo liso branco CORTE TRANSVERSAL DA VALA 5 a 10 cm 10 cm 10 a 50 cm Luva corrugada Papel asfáltico Brita Tubo-dreno corrugado Corte transversal (ampliado) máximo 30 m mínimo 1 m Tubo liso branco Declividade 0,25 a 0,5% DETALHE DOS TUBOS DRENOS CORRUGADOS
6 VALAS FILTRANTES Nos casos em que o lençol d água esteja próximo da superfície do solo, é recomendável adotar as valas de infiltração. Este processo diminui o risco de contaminação do lençol d água (freático). Para construção das valas de infiltração, poderão ser usados tubos de PVC rígido, corrugados e perfurados. É usualmente utilizado um tubo de 100 m. RECOMENDA-SE: Largura da vala 0,5 m Profundidade da vala 0,5 m a 0, m Declividade (I) 0,25% 0,5% Afastamento mínimo entre os tubos 1 m Comprimento máximo das valas 30 m PLANTA BAIXA ESQUEMÁTICA DAS VALAS FILTRANTES Caixa de distribuição Vem da fossa Papel asfáltico Areia grossa Brita Tubo liso branco DETALHES EXPLICATIVOS DAS VALAS FILTRANTES Tubos-drenos corrugados perfurados Luva corrugada Tampa de fechamento hermético máximo 30m Caixa de 2/3 d Terminal parcialmente fechado Tubos de PVC rígido corrugados e perfurados para drenagem mínimo 1 m Tubo liso branco Declividade 0,25 a 0,3% 150 cm 50 cm Tubo PVC rígido p/ esgoto primário (DN 100) Reaterro Papel asfáltico Areia grossa Brita QUADROS EXPLICATIVOS COM NÚMERO DE PESSOAS, DIMENSÕES E QUANTIDADE DE SUMIDOUROS POR DEFINIÇÃO DOS SOLOS Pessoas SOLO ARGILO - ARENOSO Sumidouro Redondo Profundidade Diâmetro Sumidouros 1,7 m 01 1, 02 1,8 m 02 1,7 m 02 1,8 m 02 DICAS BÁSICAS Pessoas Fossa e Sumidouro Residenciais - 10 Fossa e Sumidouro Residenciais Pessoas SOLO ARENOSO Sumidouro Redondo Profundidade Diâmetro Sumidouros 1, 01 1, m 01 1,8 m 01 1, 02 1,8 m 02 SOLO ARGILOSO - ARENOSO Sumidouro Redondo Profundidade Diâmetro Sumidouros 1, m 02 1,8 m 02 1, 02 1,8 m 02 1,7 m 02 Os despejos provenientes das pias de cozinha devem passar por caixas de gordura antes de serem lançados à fossa ou no sumidouro. As águas das chuvas não devem ser lançadas nas fossas sépticas. O tubo de ligação do aparelho sanitário à fossa séptica deve ter uma declividade de 2% a 3%. O sumidouro deve ser inspecionado a cada meses. A limpeza ou remoção do lodo da fossa séptica deve ser feito segundo a periodicidade estabelecida na placa de identificação da fossa ou quando for necessário. O diâmetro mínimo do tubo de entrada e saída da fossa será de 100 mm. Quando o diâmetro (fossa redonda) ou o comprimento (fossa retangular) forem iguais ou maiores que 2 metros, recomenda-se construir 2 tampões de, um sobre a entrada e outro sobre a saída da fossa. As fossas com capacidade superior a.000 litros devem ter uma inclinação do fundo, de no mínimo, 1:3, dirigida ao ponto onde se dará a limpeza. Quando as fossas forem colocadas em lugares sujeitos ao trânsito de veículos, suas tampas devem ser reforçadas por baixo com vigas.