Cabos Padronizados para baixa tensão (Uso Geral) Cabos Não Halogenados Cabos para instrumentação e controle Cabos para distribuição de energia Cabos para ligação de equipamentos e eletrodomésticos Cabos para utilização em máquinas de soldar Cabos para outras aplicações Cabos para aplicação fotovoltaica Materiais Nu (sem isolação)
Representantes
Marketing
Downloads Eventos Notícias Podcasts Perguntas Frequentes Textos Técnicos
Contato
Cabo para Sistema de Alarme de Incêndio 600 V
Baixar Catálogo Fale com o seu representante
DESCRIÇÃO: Para tensões nominais até 600 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento Classe 4, isolado com composto de PVC para temperaturas até 105 ºC. A identificação das veias são feitas por meio de cores, sendo preto e vermelho (pares) e preto, branco e vermelho (ternas). Estes elementos (pares ou ternas) recebe a fita separadora de poliéster não higroscópica , blindagem coletiva em fita de poliéster aluminizada em contato elétrico com condutor dreno de cobre estanhado de 0,5 mm² e cobertura de PVC ST2 (105 ºC) na cor vermelha.
OPÇÕES CONSTRUTIVAS: Encordoamento do condutor Classe 2; Isolação em PVC 70 ºC, PE 70 ºC, HEPR 90 ºC ou XLPE 90 ºC; Cobertura em PVC ST1 (70 ºC) ou composto poliolefínico não halogenado SHF1 - atox (90 ºC).
NORMAS BÁSICAS APLICÁVEIS: NBR 17240 - Sistema de detecção e alarme de incêndio - projeto, instalação, comissionamento, manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio - requisitos. NBR NM 280 - Formação do condutor e resistência elétrica.
APLICAÇÃO: São indicado para alimentação do sistema de detecção e alarme de incêndio de forma a evitar interferências de ruídos externos nos sinais transmitidos. Interligações de laços endereçáveis e da central com os periféricos.