Como desenhar uma planta elétrica com circuitos |
Como desenhar uma planta elétrica com circuitos
Desenhar plantas elétricas precisas e detalhadas é um dos passos essenciais ao solicitar uma licença de fiação elétrica. Símbolos padrão indicam a localização das tomadas duplex, tomadas para fins especiais, interruptores, tomadas de luz de parede, tomadas de luz de teto e interruptores em plantas elétricas. Símbolos ANSI (American National Standard Institute - Instituto de Padrão Nacional Americano) são padrões da indústria e reconhecidos pela AHJ (Authority Having Jurisdiction - Autoridade com Jurisdição), inspetores elétricos e engenheiros do departamento de construção que emitem licenças elétricas. Os símbolos são fáceis de lembrar, mas mantenha uma cópia deles por perto para evitar erros.
Desenhar plantas elétricas é um dos passos essenciais ao solicitar uma licença de fiação elétrica (Jupiterimages/Photos.com/Getty Images)
Desenhe uma planta em escala. Uma escala de 0,6 cm para 30 cm é conveniente para trabalhar. Utilizando essa escala, a maioria das casas vai caber em uma folha de papel milimetrado de 28 a 43 cm.
Indique os locais de todos os receptores duplex de uso geral em quartos e corredores. Revise o NEC Artigo 210,52 Tomadas Receptoras de Unidades Habitacionais para obter mais informações. Em resumo, nenhum ponto medido ao longo da linha de piso contínua pode estar a mais de 1,80 m de uma tomada receptora, tendo em mente que uma tomada duplex conta como duas tomadas. Qualquer espaço da parede de 60 cm de largura ou mais deve ter uma tomada receptora. Qualquer corredor de 3 metros ou mais deve ter pelo menos uma tomada receptora. Coloque o primeiro receptor a 1,80 m do primeiro intervalo na linha do piso e, em seguida, coloque o restante em intervalos de 3,60 m. Um receptor duplex cumpre a regra para um alcance de 1,80 m para cada lado de sua localização.
Desenhe as posições de todas as tomadas de parede e luz de teto.
Desenhe as posições de todos os interruptores de parede.
Mostre a posição de todos os porta-lâmpadas para fins especiais - aqueles para uma extensão elétrica, máquina de secar roupa, coletor de lixo, máquina de lavar louça, compactador de lixo, geladeira e congelador, por exemplo.
Esboce a posição da bancada da cozinha com eletrodomésticos de pequeno circuitos de forma que nenhum espaço de 60 cm ou mais de largura fique sem uma tomada receptora e cada espaço na parede de 30 cm ou mais de largura tenha uma tomada receptora pelo NEC Artigo 210,52 (C) (1) .
Indique a posição do painel de disjuntor no desenho.
Use linhas curvas sólidas para indicar uma fiação de circuito escondida em paredes e tetos; linhas quebradas com traços longos e curtos para indicar uma fiação de circuito escondida em pisos e linhas pontilhadas para indicar uma fiação de circuito que está exposta.
Use linhas sólidas com setas sólidas apontando para o painel de disjuntor para indicar "Homeruns", o cabo que leva energia do painel de serviço para o primeiro dispositivo desse circuito.
Use barras curtas desenhadas através dessas linhas para indicar o número de condutores do circuito em cada cabo.
Existem símbolos para campainhas, transformadores de campainha, botões de campainha, tomadas telefônicas, interfones, e qualquer outra coisa que você quiser incorporar em sua planta; então, você precisa baixar e imprimir o conjunto completo de símbolos elétricos da ANSI no site de referência dado.
NEC (National Electric Code - Código Elétrico Nacional) NFPA (National Fire Protection Association - Associação Nacional de Proteção contra Fogo) Publicação 70, Revisão 2008