Nobreak Net4+ 1400VA 27274 Mono 115 NT - SMS
R$719,00 ou em até 6X de R$119,83 sem juros
R$719,00 Qtd:
Descrição do Produto O modelo New Station oferece proteção, praticidade e simplicidade ao usuário que pode operar o sistema facilmente, pois o nobreak autoexecuta suas funções. Entre suas funções, destacam-se o recarregador Strong Charger, que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, e o sistema de sinalização das condições de funcionamento através do botão iluminado com duas cores e alarmes sonoros. Descrição e Especificações:
GeralRendimento: 95 % (para operação rede) e 85 % com a bateriaBateria interna: 2 baterias 12 VDC / 7Ah- Acionamento do inversor: < 0,8 msTensão de operação: 175 VMáxima energia de surto: 276 JMáx. energia de pico 8/20 mS: 4500 ACabo de força do nobreak: 1,42 mCabo telefônico (padrão RJ –11): 1,50 mDimensões: 40/13/19,5 cm (Prof/Larg/Alt)
Entrada:Tensão nominal 115/127/220 V (automática)Variação máxima de tensão para regulação de + 6 % para -10 % : 89 a 138 (rede 115 V), 175 a 254 (rede 220 V)Variação máxima de tensão em modo de rede: 89 a 143 (rede 115 V), 175 a 264 (rede 220 V)Freqüência de rede: 60 +/- 5 Hz
Saída:Potência máxima: 1400 VA (980W)Fator de potência: 0,7Tensão nominal: 115 VRegulação: +/- 5 % (para operação bateria), + 6 % - 10 % (para operação rede)Freqüência: 60 Hz +/- 1 % (bateria)Forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (retangular PWN –controle de largura e amplitude)
Painel frontal:Tecla liga/desliga e muteLED verde p/ indicação de operação redeLED vermelho p/ indicação de operação bateria
Painel traseiro:5 tomadas padrão NBR141361 protetor telefônico, padrão RJ-11Porta fusível externo (com unidade reserva)Cabo de força com plugue novo (NBR14136)2 conectores para conexão de bateria externaCooler para ventilação
Exetension Cord:Cor: pretaCabo de força p/ se ligar na saída do do nobreak4 tomadas padrão novoCabo de força: 94 cmDimensões:13/7/3,5 cm (Prof/Larg/Alt)
Proteções contra:Curto-circuito no inversorPotência excedida em rede/bateria com alarme e posterior desligamento automáticoSurtos de tensão entre fase e neutroSub/sobretensão de rede elétrica. Na ocorrência destas entra o modo bateriaSobreaquecimento no transformador e no inversor com alarme e posterior desligamento automático.Descargas elétricas em linha telefônica (previne queima de modem)Descarga total da bateria
Acompanha:*Nobreak*Extension Cord*Cabo RJ-11*Manual do usuário*Adaptador de tomada padrão novo p/ antigo*Adaptador de tomada padrão antigo p/ novo
Garantia de 03 meses legal + 09 meses na Assistencia Tecnica autorizada na QUALITY INFORMÁTICA - 3623-1133 - Clenio - Rua Desembarcador José de Mesquita , 108 , Bairro: Araes. - Cuiabá -MT Informação Adicional