TÉCNICA E TECNOLOGIA BÁSICA - ppt video online carregar
PublicouGiovanna Martos Alterado mais de 4 anos atrás
Apresentação em tema: "TÉCNICA E TECNOLOGIA BÁSICA"— Transcrição da apresentação:
1 TÉCNICA E TECNOLOGIA BÁSICA
BASEADA NA NORMA NBR 10844/1989 Projeto de calhas residenciais TÉCNICA E TECNOLOGIA BÁSICA Prof. Hiroshi Paulo Yoshizane PASSO PASSO À
2 O grande conceito atual ! Seguir: Hierarquia e equilíbrio NATURAL !
Bacia hidrográfica é: -Um lugar físico da superfície terrestre próprio para um ambiente de vida sustentável, controlável e adaptável; Sustentável : Ecossistema equilibrado. Controlável : Natureza adaptável racionalmente seguindo normas, leis e métodos, sem devastação e desequilíbrio pela ação antrópica. O grande conceito atual ! Seguir: Hierarquia e equilíbrio NATURAL ! CATÁSTROFE se não ? mortes ?
3 Esse conceito começa onde ?
Numa casa residencial: -Assentada sobre um terreno ( lote ): 1-para onde escoa a água de dentro da casa ? - Banheiro > para o ralo ! - Piso lavável > declividade para a porta de saída! 2-para onde escoa a água de fora da casa ? - Telhado > inclinação adequada conforme a telha e vai para: -pingadeira quando não tem calhas e cai na calçada interna; o avanço do telhado = 0,50m. Ver fig. -calhas e coletores : dimensionadas em função da: -área de cobertura, inclinação, e índice de chuvas. -descarga dos condutores>calçada>tubos>caixa coletora. -do coletor vai para a sarjeta e galeria de águas pluviais Esse conceito começa onde ?
4 A GRANDE IMPORTANCIA DE SABER DIMENSIONAR CALHAS
1- FALA-SE MUITO EM REUSO DAS ÁGUAS DE CHUVA ! 2-FALA-SE MUITO EM FAZER PROJETOS DE CONTENÇÃO ! 3-FALA-SE MUITO NA FALTA DE ÁGUA ! 4-FALA-SE MUITO EM ÁGUA SECUNDÁRIA ! MAS ! ! ! ! ! ! Poucos sabem como e de que forma é possível Muitos falam bobagens à respeito de calhas
5 Telhado com pingadeira !
Ver código de obras Pano de cobertura Pingadeira beiral Depende da inclinação e tipo de telha Muro vizinho canaleta 0,30m ( mínimo )‏ 1,00 m
6 Telhado com calhas e condutores Ver código de obras sempre !
Pingadeira beiral Pano de cobertura calha Laje condutor Muro vizinho canaleta 1,00 m
7 NBR 10844/89 Recomenda ! OBS: Este material tem caráter fundamentalmente didático para que os Discentes tenham mais parâmetros para dimensionamento do controle das águas pluviais, que é uma área que deve ser melhor controlada, prin- cipalmente no contexto do uso e aproveitamento das águas das chuvas, que faz parte do século 21 quando se visa um desenvolvimento sustentável. A ¨NBR¨ preza privacidade no uso dessas normas, mas desde que se é citada a norma, com textos na íntegra, valerá sempre a intenção didática. FAÇA BOM USO DE TUDO QUE VAI AJUDAR O PRÓXIMO, MAS NÃO VISE SOMENTE LUCRAR ¨ $ ¨
8 Critérios para dimensionar calhas e condutores
Estabelece que cada obra deve ter seu período de retorno: T= 1 ano: Para obras externas em que há possibilidade de ampliação. T= 5 anos: Para telhados. T= 25 anos: Onde há possibilidade de um empoçamento de água. NBR 10844/89 IMPORTANTE
9 Utilizar no projeto a intensidade pluviométrica, que é
fornecida pela norma, em função do período de retorno, e do regime de chuvas da região da obra. Para área de telhado de até 100 m² pode ser adotado a medida de chuva padrão de 150mm/h de intensidade e duração de 5 minutos.
10 Com a intensidade pluviométrica conhecida e que a chuva
corresponde a uma vazão unitária sobre a cobertura, determina-se a vazão a ser coletada pelas calhas através da fórmula: Q= i x A onde: i = intensidade pluviométrica em mm/h A = área de contribuição em m² Q = vazão em l/s Para i= 150mm/h, tem-se uma quantidade de 0,0417 l/s/m² 150mm/h = 150 litros/hora/m² o que significa uma quantidade de: 150litros/3600seg/m² = 0,0417 l/seg.
11 Por isso é importante levantar os dados pluviométricos históricos
Em regiões com índices pluviométricos elevados para chuvas de do tipo convectivas ou de curta duração, pode ser adotado um índice de 170mm/h, e para segurança, adota-se 216mm/h. Mas nada impede de trabalhar com intensidades históricas. Há recomendações plausíveis para o uso de 240mm/hora. 170mm/h = 170litros/hora/m² 216mm/h = 216litros/hora/m² 240mm/h = 240litros/hora/m² Considerando que as chuvas não inc horizontalmente, a norma fornece critérios para determinar a área de contribuição em função da arquitetura dos telhados. Por isso é importante levantar os dados pluviométricos históricos
12 O volume precipitado sobre um telhado varia em função
Chovendo 150 litros/hora 1,00m O volume precipitado sobre um telhado varia em função de vários fatores: Clima, estação do ano e localização geográfica. Assim sendo, há que se levantar dados, para projetar um sistema de drenagem de coberturas.
13 Para a determinação volumétrica, não se pode levar em
consideração os fatores (climáticos, época do ano e região) mas sim, a maior intensidade pluviométrica. Mesmo nas regiões de poucas chuvas como no agreste nordestino quando ocorrem chuvas, podem ser de intensidade tão quanto em São Paulo. Um bom parâmetro de intensidade de chuva é: 240 mm/h ou 0,0667 litros/segundo/metro quadrado. O que é um volume razoável de chuva ! Se é recomendação, devemos utilizá-lo ! Pois toda e qualquer construção, é fruto de um investimento, se é uma moradia, tem gente que amamos dentro dela !
14 UIM EXEMPLO: PLANTA DO TERRENO
Cota = 100,85 edícula 25,00m calha FACULTATIVO Terreno urbano ralo Antes de construir Após construir G.A.P. Situação atual Situação pretendida Cota = 100,30 calçada Cota = 100,00 SARGETA
15 PERFIL LONGITUDINAL (corte)
EDÍCULA MURO RUA i=1%
16 Se chover 0,0667 litros por metro quadrado:
VISTA FRONTAL 13,00m Cumeeira rufo rufo Calha 1 Calha 2 6,50m 6,50m Condutor 1 Condutor 2 ralo GAP Se chover 0,0667 litros por metro quadrado: Como se comportará ?
17 VISTA DO TELHADO EM PLANTA
cumeeira ' 5,50m rufo rufo Condutor 1 Condutor 2 calha Área = 74,25m² 74,25m² x 0,0667lt/seg/m² Volume = 4,95lt/s Vazão em cada condutor = 4,95 lt/s x 0,5 = 2,476 lt/seg/calha Conclusão: em cada calha, escoa uma vazão de 2,476 lt/segundo
18 RUFOS – interno, pingadeira e água furtada
19 CÁLCULO DA ÁREA DO TELHADO
A = ( A ) . b 2 Superfície inclinada h b a
20 Tipos de calhas Calha de platibanda Calha de platibanda
21 CALHA DE PLATIBANDA E RUFOS
22 ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DA CALHA
23 SEÇÕES TIPO
24 SEÇÕES TIPO
25 Tipos de calhas Calha de beiral Calha de beiral
26 FOTO DE ESTRUTURA DE CONTROLE DAS ÁGUAS PLUVIAIS
RUFO PINGADEIRA CALHA RUFO PINGADEIRA CONDUTOR
27 FOTOS DE ESTRUTURAS DE CONTROLE DAS ÁGUAS PLUVIAIS
CONDUTORES VERTICAIS RETANGULARES DE CHAPA GALVANIZADA CONDUTOR COM CORRENTE PINGENTE CONDUTOR COM CORRENTE PINGENTE
28 Recomendações da NBR 10844/1989 Tipo de curva Canto reto arredondado
Em calhas de beiral ou platibanda, quando a saída estiver a menos de 4m de uma mudança de direção, a Vazão de projeto (Q.proj) deve ser multiplica- da pelos coeficientes da Tabela abaixo. ( fonte NBR 10844/1989 ) Recomendações da NBR 10844/1989 Tipo de curva Curva à menos de ¨2 metros¨ da saída Curva entre ¨2 e 4 metros¨ da saída Canto reto arredondado 1,2 x Q. proj. 1,1 x Q. proj. 1,1 x Q. proj. 1,05 x Q. proj.
29 Recomendações da NBR 10844/1989 O dimensionamento das calhas deve ser feito através da fórmula de Manning-Strickler, indicada a seguir, ou de qualquer outra fórmula equivalente: S / /2 Q = K ─ Rh x i n Onde: Q = Vazão de projeto, em L/min S = Área da seção molhada, em m² n = Coeficiente de rugosidade Rh = Raio hidráulico, em m P = Perímetro molhado, em m i = Declividade da calha, em m/m K =
30 MATERIAL n 0,012 Recomendações da NBR 10844/1989
Coeficientes de rugosidade dos materiais normalmente utilizados na confecção de calhas. MATERIAL n PLASTICO, FIBROCIMENTO, AÇO, METAIS NÃO FERROSOS 0,011 FERRO FUNDIDO (FoFo), CONCRETO LISO ALVENARIA REVESTIDA 0,012 CERÂMICA, CONCRETO NÃO LISO 0,013 ALVENARIA DE TIJOLO NÃO REVESTIDA 0,015
31 Recomendações da NBR 10844/1989 A Tabela abaixo fornece as capacidades de calhas semicirculares, usando coeficiente de rugosidade n = 0,011 para alguns valores de declividade. Os valores foram calculados utilizando a fórmula de Manning-Strickler, com lâmina de água igual à metade do diâmetro interno. Diâmetro Interno (mm) 0,5% 1,0% 2,0% 100 130 183 256 125 236 333 466 150 384 541 757 200 829 1.167 1.634 declividades
32 Condutores verticais ¨Recomendações da NBR 10844/1989¨
Os condutores verticais devem ser projetados, sempre que possível, em uma só prumada. Quando houver necessidade de desvio, devem ser usadas curvas de 90° de ráio longo ou curvas de 45° e devem ser previstas peças de inspeção. Os condutores verticais podem ser colocados externa e internamente ao edifí- cio, dependendo de considerações de projeto, do uso e da ocupação do edifício e do material dos condutores. O diâmetro interno mínimo dos condutores verticais de seção circular é 70mm. Textos da NORMA 10844/1989 na íntegra
33 Condutores verticais ¨Recomendações da NBR 10844/1989¨
O dimensionamento dos condutores verticais deve ser feito a partir dos seguintes dados : Q = Vazão de projeto, em litros/min. H = altura da lâmina de água na calha, em mm. L = comprimento do condutor vertical, em metros. Nota: O diâmetro interno (D) do condutor vertical é obtido através dos ábacos apresentados na sequência. Textos da NORMA 10844/1989 na íntegra
34 Condutores verticais ¨Recomendações da NBR 10844/1989¨
Para calhas com saída em aresta viva ou com funil de saída, deve-se utilizar, respectivamente, o ábaco (a) ou (b) Dados: Q (L/min), H (mm) e L (m) - H incógnita: D (mm) - Procedimento: 1-Levantar uma vertical por Q até interceptar as curvas de H e L correspondentes. - No caso de não haver curvas dos valores de H e L, interpolar entre as curvas existentes. - Transportar a interseção mais alta até o eixo D. - Adotar o diâmetro nominal cujo diâmetro interno seja superior ou igual ao valor encontrado.
35 Condutores verticais ¨Recomendações da NBR 10844/1989¨
Vazão de projeto= 1820 lt/min Comprimento do condutor = 2m Diâmetro interno = 112 mm. . ÁBACO PARA CODUTORES VERTICAIS D=112mm Um condutor com diâmetro interno de 100 mm. , com 2 metros de comprimento vaza em 1 minuto, 1500 litros com a altura H de 90mm. Neste caso, adota-se D=110mm FONTE: NBR 10844/1989 Vazão de projeto 1820
36 Condutores verticais ¨Recomendações da NBR 10844/1989¨
ÁBACO PARA CODUTORES VERTICAIS Vazão de projeto= 1500 lt/min Comprimento do condutor = 3m Diâmetro interno = 92 mm. . H=78 mm Um condutor com diâmetro interno de 92 mm. , com 3 metros de comprimento vaza em 1 minuto, 1500 litros com altura H de 80mm. D=92mm Neste caso, adota-se D=90mm FONTE: NBR 10844/1989 Vazão de projeto 1500
37 Condutores horizontais¨Recomendações da NBR 10844/1989¨
Os condutores horizontais devem ser projetados, sempre que possível, com declividade uniforme, com valor mínimo de 0,5%. O dimensionamento dos condutores horizontais de seção circular devem ser feitos para escoamento com lâmina de altura igual a 2/3 do diâmetro interno (D) do tubo. As vazões para tubos de vários materiais e inclinações usuais estão indicadas na Tabela 4. Nas tubulações aparentes, devem ser previstas inspeções sempre que houver conexões com outra tubulação, mudança de declividade, mudança de direção e ainda a cada trecho de 20m nos percursos retilíneos. Nas tubulações enterradas, devem ser previstas caixas de areia sempre que houver conexões com outra tubulação,mudança de declividade, mudança de direção e A ligação entre os condutores verticais e horizontais é sempre feita por curva de raio longo, com inspeção ou caixa de areia, estando o condutor horizontal aparente ou enterrado. Textos da NORMA 10844/1989 na íntegra
38 Condutores horizontais¨Recomendações da NBR 10844/1989¨
42 Notas: a)Para locais não mencionados nesta Tabela, deve-se procurar correlação com dados dos postos mais próximos que tenham condições meteorológicas semelhantes às do local em questão. b) Os valores entre parênteses indicam os períodos de retorno a que se referem as intensidades pluviométricas, em vez de 5 ou 25 anos, em virtude de os períodos de observação dos postos não terem sido suficientes. c) Os dados apresentados foram obtidos do trabalho "Chuvas Intensas no Brasil", de Otto Pfafstetter - Ministério da Viação e Obras Públicas – Departamento Nacional de Obras e Saneamento
43 CALHAS LIMEIRENSE
44 CALHAS LIMEIRENSE
45 CALHAS LIMEIRENSE
46 CALHAS LIMEIRENSE
47 CALHAS LIMEIRENSE
48 A T E N Ç Ã O ! E ainda muito menos !
É de fundamental importância, instruir e educar ambientalmente, de que esse sistema é exclusivo para esgotar as águas pluviais e não ligar o sistema de esgoto sanitário ! E ainda muito menos ! Ligar o sistema de esgoto pluvial na rede de esgoto sanitário, o que eleva muito o fluxo de esgoto para o sistema de tratamento de esgoto, agravando e comprometendo a eficiência do sistema, seja este Unifamiliar ou de uma comunidade! Reflexão: É o grande problema ambiental do século ?
49 Até aqui, nós controlamos as
águas precipitadas no telhado da casa ou na cobertura e na calçada. E daquí em diante vamos controlar e destinar as águas juntadas para a rua ¨sarjeta ¨. É onde começa a drenagem urbana!