Aproveitamento de água de chuva - PDF
Download "Aproveitamento de água de chuva"
Octavio Sales Lopes
2 Aproveitamento de água de chuva Tem que ser feito um projeto por engenheiro, arquiteto ou tecnólogo. Assinar a ART (anotação de responsabilidade) do CREA/CAU
3 Esclarecimento 1 Nome correto: aproveitamento de água de chuva Errado: reúso de água de chuva Errado: reutilização de água de chuva
4 Esclarecimento 2 Água captada em telhados onde não haja circulação de pessoas, veículos ou animais.
5 Fortaleza dos Templários em Tomar dc.portugal 215m m 3
6 Fortaleza de Masada
7 Cisterna em Masada- Israel 15 cisternas c/ 40 milhões de litros
8 Pedra Moabita 830ac
9 Forte São Marcelo, Bahia, Salvador 1664
10 Forte São Marcelo, Bahia, Salvador 1664
12 Captação de água de chuva-guarulhos Picanço: rua Cachoeira x rua Dona Tecla R$ 1300,00 > R$ 300,00 > R$ 60,00
14 Balanço da água suprimento, overflow, consumo, coleta, armazenamento
15 Amostrador: first flush Em 10min a 20min a água fica limpa.
16 First flush =escoamento inicial ±10min 3 dias sem chuva Partículas 10μm a 240 μm Média 90% das partículas < 60 μm Regra: descarte do first flush 0,4mm a 8,5mm (litros/m 2 ): ABNT 2mm Engenheiro Plinio Tomaz 16
17 First flush: TSS e E. Coli Engenheiro Plinio Tomaz 17
18 First flush ou escoamento inicial Primeira água que sai do telhado vem suja Norma não obriga o first flush, pois dependerá do USO e a critério do projetista. Rega de jardim e outros usos não precisam de first flush, a não ser quando há possibilidade de contato das pessoas com a água. Quanto não se tem dados usa-se 2mm, ou seja 2 L/m 2 de telhado. Engenheiro Plinio Tomaz 18
19 Observações sobre first flush Regra: descartar o first flush encaminhando as galerias de águas pluviais. First flush é os primeiros 5min ou 10min e não uma chuva! Engenheiro Plinio Tomaz 19
20 American Rainwater Catchment (abril/2013) Contaminação média: 2,0mm Adotado pela ABNT Contaminação baixa: 0,5mm Local com chuvas freqüentes que mantem a superfície do telhado limpa Contaminação alta: 5,0mm Local com muito detritos orgânicos de animais ou arvores adjacentes ou ar contaminado. Engenheiro Plinio Tomaz 20
21 First flush manual Engenheiro Plinio Tomaz 21
22 Limpeza automática- sistema brasileiro. Prof. Dr. Nelson Gandur Dacah Universidade Federal da Bahia perda de água 20% Engenheiro Plinio Tomaz 22
23 Método do tubo- Austrália
24 Filtro de descida (Peneira) 0,28mm para diâmetros 75mm a 100mm
25 Maracanã Engenheiro Plinio Tomaz 25
26 Maracanã Agua industrial (água de chuva) Engenheiro Plinio Tomaz 26
27 Air gap
28 Alemanha Prof. Dr Otto Hans Wack Notar válvula solenóide Engenheiro Plinio Tomaz 28
29 Norma ABNT NBR 15527/07 Análises semestrais Coliforme totais: ausência em 100mL Coliformes termotolerantes (fecais): ausência em 100mL Análises mensais Cloro residual livre: 0,5mg/L a 3mg/L Cor aparente: < 15 uh ph: entre 6,0 e 8,0 Turbidez: < 5uT
30 Custo de análises (mensal) Turbidez R$ 20,00/cada Residual de cloro R$ 20,00/cada Cor aparente R$ 20,00/cada Coliformes totais R$ 80,00/cada Termotolerantes (fecais) R$ 80,00/cada Custo total de análises: R$ 1.040,00/ano
31 Dosagem de cloro Necessidade de clorar a água quando usada em bacias sanitárias devido a respingos nos órgãos genitais. 0,5 mg/l a 3mg/L. Uso de hipoclorito de sódio (residual)
32 No ponto de uso Cloro residual: 0,5 mg/l Qualidade da água de chuva Antes de atingir o telhado: Próximo mar: sódio, potássio, magnésio, cloro e cálcio. Distante do mar: partículas de solo: sílica, alumínio, ferro, nitrogênio, fósforo, enxofre. Regiões industriais: dióxido de enxofre, óxidos de nitrog. (forma ácidos chuva ácida ph <5,6) Após escorrer pelo telhado Depende do telhado: metálico>plásticos>telhas cerâmicas Fibro cimento: não deve ser usado segundo UNEP Telhados com materiais não tóxicos (cor e sabor) Limpeza de telhado regulamente (UNEP): tirar poeiras, folhas, detritos de passarinhos, etc. Inspeção periódica nas calhas e condutores verticais e horizontais Fezes de passarinho e animais. Bactérias, parasitas: primeira água jogar fora. Dentro do reservatório Não entrar luz do sol: algas Extravasor: tela para não entrar animais Depósito no fundo: limpeza com hipoclorito de sódio uma vez/ano retirar lama.
33 Uso da água de chuva Reservatório para água potável e reservatório para água não potável
34 Aspectos legais Não há restrição para o uso da água de chuva em residências, bacias sanitárias, irrigação de jardim ou limpeza em geral (janeiro,2003 norma Alemã- Diretriz Européia 98/83/EG). Código de águas Decreto /1934- artigo 103- As águas pluviais pertencem ao dono do prédio onde caírem diretamente, podendo o mesmo dispor delas à vontade, salvo existindo direito em contrário. (Lei 9433/97 não modificou as regras acima). NBR 5626/1998- Instalação predial de água fria A instalação de água não potável, deve ser independente e ser usada nas bacias sanitárias.
35 Previsão de consumo Gramado ou jardim 2 L/m 2 x dia Lavagem de carro 150 L/lavagem Freqüência de lavagem: 4 vezes/mês Mangueira de jardim 50 L/dia Escola fundamental 25 L/dia x aluno
36 Suprimento Concessionária local Caminhões tanques Poços tubulares profundos Não há alternativa
37 Custos C=336. V 0,85 V=400m 3 C= 336 x 400 0,85 = US$ ,00 US$ ,00/ 400 m 3 = US$ 137/m 3 OK Custo da cisterna: US$ 100/m 3 a US$ 200/m 3 Custo de implantação: US$ ,00 Custo de contingência: 32% US$ ,00 Custo total=us$ ,00 US$ 100/m 3 a US$ 200/m 3 37
38 Dimensionamento de reservatórios (cisternas) V= (P/1000) x A x 0,80 V= volume aproveitável (mês) P=precipitação média mensal (mm) A= área em projeção (m2) 0,80: significa que há perda de 20% de água
39 Torres d água- concreto
40 Reservatórios de 2.000litros até litros
41 Reservatório de água de chuva marca rainwater Pillow Engenheiro Plinio Tomaz 41
42 Sistema Atlantis Engenheiro Plinio Tomaz 42
43 Reservatório semi-enterrado de Polietileno da Aqualimp com 16m 3 (colocar o reservatório na face Sul- sombra) Problemas first flush e bomba (vaza). Parede de barro: não dá para fixar tubos Engenheiro Plinio Tomaz 43
44 Calhas Calhas e condutores: NBR 10844/89 Condutores verticais Condutores horizontais Vazão de pico
45 Ilha de calor t= 2,96 x log P 6,41 t= 2,01 x log P 4,06 (para cidades americanas) (para cidades européias) Exemplo: Brasilia - Pop.= hab. t= 2,01 x log P 4,06 t= 2,01 x log ( ) -4,06= 9ºC Suspeita: aumento da intensidade da chuva em precipitações de curta duração (5min até 15min) Engenheiro Plinio Tomaz 45
46 Slope das curvas de duração Canadá, Conference anual de civil engineering, junho, 2002 data base: 1975 Engenheiro Plinio Tomaz 46
47 Chuva de duração de 5min Engenheiro Plinio Tomaz 47
48 Conclusão: calhas e condutores verticais e horizontais Adotar período de retorno de maior ou igual a 25anos. ABNT NBR /89
49 Reservatórios de aço inox (3m 3 cada)
50 Dispositivo separador
51 Bomba centrífuga-> para reservatório intermediário Dica: dosador no bombeamento
52 Conjunto motor bomba centrífuga comum R$ 400
53 Bomba dosadora para cloro eletromagnética (ADB) 0,5mg/L de cloro Hipoclorito de sódio em bombonas de 50 litros Custo R$ 485,00
54 Reservatórios: água potável e água não potável
55 Manutenção anual Limpeza e desinfecção com hipoclorito de sódio.
56 Precipitações médias mensais Engenheiro Plinio Tomaz 56
57 Precipitações médias mensais distribuição desigual Belo Horizonte (1450mm) Curitiba (1430mm)
58 Obras públicas sustentáveis Ministério de Planejamento e Orçamento Instrução normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 Artigo 4- Obras públicas sustentáveis -Medição individualizada -Sistema de reúso de água -Aproveitamento de água de chuva Engenheiro Plinio Tomaz 58
59 Leis no Brasil Município de Guarulhos: Lei 6511 de 10/06/2009 Prédios novos com área de telhado maior ou igual a 250m 2 Brasília Lei:14018 de 28 de junho de 2008: >200m 2.
60 IPTU VERDE Guarulhos Lei 6793 de 28/12/2010 Artigo 61- Desconto máximo de 20% 1. Aproveitamento de água de chuva 3% 2.Reúso de água 3% 3. Aquecimento água solar 3% 4.Aquecimento elétrico solar 3% 5. Energia passiva: energia Sol aquecer e iluminar 5% 6. Energia eólica (vento) 5% 7. Telhado verde 3% 8. Separação de resíduos em condomínios para reciclagem 5%
61 Esquema com filtro rápido ou filtro de piscina Engenheiro Plinio Tomaz 61
62 Observações sobre filtro de piscina Atendimento total da NBR /07 Engenheiro Plinio Tomaz 62
63 Esquema com filtro lento de areia (Cryptosporidium parvum-protozoário, oocistos, 4 micra) Engenheiro Plinio Tomaz 63
64 Dimensionamento da cisterna Não existe um método ótimo aceito por todos. Método de Rippl (determinístico) Método da Simulação Dias consecutivos mensais sem chuva Método Gould Gamma (estatístico) Não esquecer do custo.
65 Métodos de Avaliação de custo 1. Payback:tempo de retorno do investimento 2. Relação Beneficio/Custo B/C>1 3. Análise da vida útil do sistema: 20 anos. LCCA (Lyfe-cycle cost analysis) 65
66 CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS MATERIAIS E TÉCNICAS MUITO OBRIGADO! 30 de outubro de 2014 site: Celular (011)
Boletim nº 027 / AL 2010/11 Guararapes, 22 Fevereiro 2011 Desertificação e seca Degradação do solo É uma série processos que levam à perda qualida dos solos, ou à sua redução quantitativa. A gradação po