Sindigás » BOTIJÕES DE GLP: uso adequado garante segurança para consumidores
No processo de envase são utilizadas técnicas e equipamentos modernos para que o consumidor tenha um produto seguro e dentro dos mais rígidos critérios de qualidade.
O cuidado deve começar no momento da aquisição do botijão ou cilindro. Recipiente sem lacre ou sem marca visível (estampada em alto relevo no corpo do recipiente) deve ser recusado. A compra deve ser feita somente em revendas autorizadas, com entregadores devidamente identificados. Além disso, ao receber o produto, o consumidor deve se certificar de que a marca estampada em alto relevo no recipiente é a mesma do lacre e da etiqueta (rótulo) de segurança.
De acordo com o coordenador, Abrão Lincoln Mesquita, outro cuidado importante é com a instalação. Reguladores e mangueiras devem conter o símbolo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), o número da norma técnica de fabricação, além das datas de validade impressas em seu corpo (esses equipamentos têm prazo de cinco anos).
O uso de reguladores e mangueiras vencidas pode causar vazamento. É importante observar que para a fixação da mangueira no regulador e no fogão deve-se utilizar abraçadeiras. Após a instalação, é necessário verificar se há vazamento, com um teste simples, que consiste em colocar espuma nas duas extremidades da mangueira.
Onde armazenar o recipiente
Nunca coloque o botijão próximo a tomadas, interruptores e instalações elétricas (mantenha distância mínima de 1,50m)
Nunca instale o botijão próximo a ralos ou grelhas de escoamento de água (mantenha distância mínima de 1,50m). Por ser mais pesado que o ar, o gás pode se depositar nesses locais, em caso de vazamento. Assim, qualquer chama ou faísca poderá provocar um acidente;
De preferência, o botijão deve ficar do lado de fora da cozinha em local arejado, coberto e protegido das intempéries, desde que não fique confinado, podendo ficar em local fechado com grades que permitam a circulação do ar.
Nunca role o botijão. Transporte-o preferencialmente na posição vertical;
Retire o lacre de segurança do botijão levantando a própria aba do anel externo com a mão e gire-a no sentido anti-horário até o disco central sair completamente;
Em caso de dúvidas, os revendedores da Liquigás Distribuidoras são treinados e estão capacitados para realizar a instalação dos botijões de forma segura.
Após instalar, faça o teste de vazamento, passando espuma de sabão ao redor da conexão da válvula de saída de gás e do regulador de pressão de gás;
Não instale o fogão onde há corrente de ar que possa apagar a chama e causar vazamento de gás.
Nunca vire ou deite o botijão. Se ainda existir algum resíduo de gás, ele poderá escoar na fase líquida, o que anula a função do regulador de pressão, podendo provocar graves acidentes, assim como entupir o regulador de pressão, a mangueira e os queimadores.