Eliana Cerveira Furtado
1 CADERNO DE ENCARGOS M E M O R I A L D E S C R I T I V O E S P E C I F I C A Ç Õ E S T É C N I C A S C R I T É R I O D E M E D I Ç Ã O CABEAMENTO ESTRUTURADO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - COREN ARACAJU / SE 1
2 Í N D I C E 1 - OBJETIVO. 2 - DOCUMENTOS APLICÁVEIS. 3 - PROJETO. 4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. 5 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS. 6 - TESTES ELÉTRICOS. 7 - GENERALIDADES. 8 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 2
3 1 - OBJETIVO : A presente especificação descreve sobre os serviços e materiais das instalações da rede de lógica e telefônica interna (cabeamento estruturado) do prédio do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN, em Aracaju/SE. 2 - DOCUMENTOS APLICÁVEIS: Norma ANATEL de rede telefônica interna Prática TELEBRAS (projeto de rede telefônica em edifícios ) Norma TELEBRAS / 02 (projeto de tubulação predial). 2.4 Normas ABNT. 2.5 Norma ANSI/TIA/EIA 568B Telecomunications Industry/Electronics Industry Association. 2.6 Norma ANSI/TIA/EIA 568B-1 part. 1 General Requeriments. 2.7 Norma ANSI/TIA/EIA 568B.2 Part. 2 Balanced Twisted Pair Cabling Components. 2.8 Norma ANSI/TIA/EIA 568B.3 Part. 3 Optical Fiber Cabling Components Standard. 2.9 Norma EIA 310.D Cabinets, Racks, Panels and Associated Equipaments. 3 - PROJETO : As instalações da rede de lógica e telefônica interna (cabeamento estruturado) foram projetadas de acordo com os dados específicos e detalhados em projeto, que deverão prevalecer, nos casos que houver dúvidas ou omissões, sendo sempre atendidas e repeitadas na seguinte sequência, normas ABNT, normas TELEBRAS, normas ANATEL e projeto. 4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 4.1 INSTALAÇÃO REDE ESTRUTURADA; Os cabos UTP categoria 6 serão afastados no mínimo 12cm das lâmpadas fluorescentes ou reatores Toda transição entre tubulação aparente e embutida, serão efetuadas através de caixas de passagem Toda entrada de eletrodutos nas caixas de passagem, centros de distribuição, quadro de distribuição geral e caixas para tomadas, serão com buchas e arruelas de alumínio Não serão permitidas emendas de fios ou cabos no interior dos dutos ou caixas de passagem A fiação de alimentação do aterramento do quadro de distribuição geral telefônico e rack será mostrada no projeto de instalações elétricas. 3
4 Preliminarmente à passagem do cabo deve ser feita uma identificação provisória com fita adesiva nas duas extremidades O raio de curvatura de um cabo UTP categoria 6 deverá ser no mínimo 4(quatro) vezes o seu diâmetro externo Durante o lançamento do condutor, não deverá ser aplicada força de tração excessiva. para um cabo UTP categoria 6, o máximo esforço admissível deverá ser de 110 n, o que equivale aproximadamente ao peso de uma massa de 10 kg A empresa contratada deverá deixar no interior da tubulação de entrada arame guia 14 BWG galvanizado, para facilitar a instalação do cabo telefônico (caso haja necessidade de trocá-lo) As conexões efetuadas entre os pinos das tomadas e os cabos UTP categoria 6, deverão ser feitas por ferramenta apropriada O quadro telefônico assim como os racks deverão ser vinculados a malha de terra projetada no projeto elétrico, sendo ligada através de um condutor isolado, tipo cabo rígido, 750VCA, 75ºC, com seção circular menor ou igual a 10 mm², indicada no mesmo Quando os eletrodutos de PVC ou ferro, forem cortados, os mesmos, deverão ter as rebarbas provenientes do corte, escariadas, no intuito de evitar avarias, quando iniciar as instalações de fios ou cabos nas tubulações Os cabos UTP categoria 6 serão instalados considerando-se as seguintes folgas: Na extremidade da tomada de parede RJ-45(m8v), 30cm Na extremidade do armário de distribuição, racks ou caixas de passagem 3,0m Os cabos UTP categoria 6 não devem ser apertados, assim como, pregos ou grampos não podem ser utilizados para fixação Não será permitida a passagem de outros cabos de sinal (som, alarmes, sinalização, etc) ou de rede elétrica através da infraestrutura de proteção de cabeamento da rede local o cabo UTP categoria 6 terá os pares trançados assegurando de que não mais de 13mm dos pares sejam destrançados nos pontos de terminação (painel de conexão e tomadas) Os cabos UTP categoria 6 deverão entrar e sair das principais áreas em ângulos de 90º, respeitando o raio de curvatura dos cabos As tomadas nas áreas de trabalho devem ser instaladas a uma altura mínima de 30cm do piso ou conforme indicação no projeto As caixas onde serão instaladas as tomadas devem ter dimensões mínimas para acomodar dois conectores RJ-45(m8v) e 10cm de cabo UTP categoria O espaçamento máximo entre os fixadores que irá suportar as canaletas deverão ser de 1,5m Toda a tubulação que estiver enterrada em locais que passam viaturas deverão ser envelopadas em concreto com dimensões indicadas em projeto O espaçamento máximo entre os fixadores ou mão francesa que irão suportar as eletrocalhas será de 2,0m Os condutores instalados no shaft deverão atender aos detalhes indicados em projeto. 5 ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS: 4
5 5.1 - INSTALAÇÃO REDE ESTRUTURADA; Os blocos para ligação dos fios e cabos telefônicos serão do tipo M10 - p 10 pares, pinos estanhados com proteção elétrica (módulos protetores PEI-N), fabricantes BARGOA, ELMA, SPLICE ou similar Os condutores para ligação das tomadas e blocos serão do tipo interno, UTP (cabo de par trançado não blindado) 4(quatro) pares, estanhados, categoria 6, referência fast-lan plus 600 Mhs, fabricantes FURUKAWA, 3M, AMP ou similar As tomadas (conectores) serão do tipo RJ-45(M8v), categoria 6, fêmea branca, corpo termoplástico de alto impacto não propagante à chama, fabricantes PIAL LEGRAND, FURUKAWA, 3M, AMP ou similar As caixas de passagem utilizadas para as ramificações dos cabos UTP s ou fibra óptica dos pavimentos do prédio, serão em ferro, de sobrepor, com dimensões indicadas em projeto, fabricantes POWER, CEMAR, TAUNUS ou similar As abraçadeiras para fixação dos fios e cabos, serão galvanizadas à fogo, fabricantes INDUMETAL, FORJASUL, MECRIL ou similar As tomadas (conectores) RJ-45(M8v) serão instaladas diretamente sobre a canaleta, duas posições (portas), placas altas, para canaleta evolutiva DLP, fabricante PIAL LEGRAND, HELLERMANN, DAYSA ou similar Os anéis guias serão de rosca soberba nº03, galvanizados à fogo, fabricantes INDUMETAL, FORJASUL, MECRIL ou similar Os painéis de conexão (patch panel) serão os indicados em projeto, categoria 6, corpo fabricado em termo plástico de alto impacto não propagante à chama, painel frontal construído em chapa de aço com espessura de 1,5mm, com proteção contra corrosão, pintura resistente a riscos, fabricantes FURUKAWA, 3M, AMP ou similar As canaletas e acessórios a serem utilizadas serão do tipo evolutiva sistema DLP, fabricadas em material auto extinguível, nas dimensões indicadas em projeto, fabricantes PIAL LEGRAND, HELLEMANN, DAYSA ou similar Os eletrodutos, luvas e curvas, quando usados abrigados embutidos nos pisos ou paredes, serão de PVC rígido preto, fabricantes TIGRE, AMANCO, FORTILIT ou similar Toda tubulação aparente deve ser de ferro esmaltado para locais abrigados, e galvanizados à fogo por dupla imersão para uso ao tempo, fabricantes POLAR, TUPY, DAYSA, MANESMANN ou similar As buchas e arruelas de alumínio serão de alumínio anodizado, fabricantes WETZEL, TRAMONTINA, DAYSA ou similar As abraçadeiras para fixação dos fios ou cabos nas madeiras dos shafts ou quadros de distribuição, serão galvanizadas à fogo por dupla imersão, fabricantes FORJASUL, INDUMETAL, MECRIL ou similar As caixas de passagem de 10cmx5cmx5cm, utilizadas para acomodação das tomadas embutidas na parede serão do tipo PVC, fabricantes TIGRE, AMANCO, FORTILIT ou similar As eletrocalhas a serem utilizadas serão do tipo U, perfuradas, galvanizadas à fogo por dupla imersão, com tampas, aparentes, dimensões e detalhes indicados em projeto, fabricantes MOPA, SISA, WETZEL ou similar Os racks a serem utilizados para suporte e fixação de equipamentos e ou acessórios do cabeamento estruturado, serão do tipo rack fechado, preto, tampa frontal em acrílico, transparente, com dois ventiladores cada, detalhados e indicados em projeto, fabricantes FURUKAWA, 3M, AMP ou similar. 5
6 Para acomodação e organização dos cabos nos racks, serão utilizados guias de cabos fechados, com dimensões de 1Ux19, preto, fabricantes FURUKAWA, 3M, AMP ou similar O cabo para ligação dos blocos (CD.4) ao Quadro de Distribuição Geral Telefônico(DG) será do tipo CIT/ 50 20P(TRONCOS), fabricantes FURUKAWA, PIRELLI, FICAP ou similar O cabo de fibra óptica a ser utilizado será tipo multimodo, quatro fibras, tipo fiber-lan indoor/outdoor, retardante a chama, diâmetro do núcleo de 50µm, fabricantes FURUKAWA, PIRELLI, AMP ou similar Os distribuidores internos ópticos (dio) a serem utilizados serão para até 06 (seis) fibras multimodo, módulos básicos, confeccionados em aço, resistentes e protegidos contra corrosão, cor preta, modelo STA 145, conector SC, fabricantes FURUKAWA, PIRELLI, 3M ou similar Os kits de conexões a serem utilizados serão compostos por 2(dois) pig tails e 2(dois) adaptadores ópticos para conectores do tipo ST As réguas de tomadas a serem utilizadas nos racks serão de 8(oito) posições, pinos chatos, 2P+T, fabricantes LEADERSHIP, INTRAL, PIAL ou similar As emendas, curvas horizontais e verticais, tampas e mãos francesas a serem utilizadas para eletrocalhas, serão galvanizadas à fogo por dupla imersão, fabricantes MOPA, SISA, MOFERCO ou similar Para identificação dos pontos de acesso da rede serão utilizadas anilhas de identificação alfa numérico, fabricantes HELLERMAN, SIEMENS, PIAL ou similar. 6 TESTES ELÉTRICOS: Os testes elétricos a serem efetuados na rede de lógica e telefônica interna (cabeamento estruturado), serão de transmissão, identificação e continuidade, resistência de isolamento e certificação de rede para categoria GENERALIDADES : Todo o material deverá atender ao especificado neste memorial, sendo obrigado a ser apresentado a supervisão da obra antes de sua utilização Após a conclusão da construção, a empresa contratada deverá solicitar a TELEMAR à aceitação para a instalação do cabo alimentador (o projeto está aprovado) Os equipamentos a serem utilizados para funcionamento do cabeamento estruturado (elementos ativos) serão definidos e especificados pela contratante a empresa contratada deverá apresentar no término dos serviços o teste de certificação do cabeamento, acompanhado do relatório específico. 7.5 Os patch cords e line cords poderão ser confeccionados com os próprios cabos UTP categoria 6 e tomadas macho RJ-45(M8v), no entanto, deverão ser testados conforme discriminação do item 6. 8 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO : As medições dos serviços efetivamente executados serão efetuadas em conformidade com a Especificação Técnica, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. 6
7 8.2 - As medições serão realizadas no último dia útil de cada mês cível, salvo a última que será realizada ao término dos serviços As medições dos serviços serão mensais, realizadas pela contratada em conjunto com a fiscalização da contratante, mediante a elaboração de um Boletim de Medições, com dados métricos ou unitários, respeitando os mesmos itens constantes da Planilha de Preços, apresentada pela licitante vencedora, parte integrante do Contrato A contratada deverá preencher para conferência, o Boletim de Medição de Serviços, cujo modelo será fornecido pela Contratante, arquivado em meio digital Serviços executados sem o conhecimento da fiscalização, sem sua liberação ou aprovação, ou executados de forma que contrarie as determinações das Especificações Técnicas, não serão medidos e nem pagos As medições serão elaboradas a partir dos quantitativos levantados nos desenhos de projeto, bem como, conferência no local Com base no Boletim de Medições devidamente assinado e liberado pela fiscalização da contratante, a contratada emitirá a sua fatura mensal, a qual será encaminhada a Contratante com a respectiva solicitação de pagamento.. Aracaju, 10 de setembro de 2015 VICENTE PAULO C. MATOS FILHO. ENG. ELETRICISTA CREA Nº