PROJETOR LED Iluminação Modular LED. EZL W à 350. Características Gerais. Óptica e Elétrica 15 ANOS 5 ANOS ATÉ 75% ECO - PDF Download grátis
Download "PROJETOR LED Iluminação Modular LED. EZL W à 350. Características Gerais. Óptica e Elétrica 15 ANOS 5 ANOS ATÉ 75% ECO"
Rayssa de Mendonça
1 30W à 350 Projetor LED modular de alto desempenho e eficiência, com LED Lighting Class CREE. Potências do Sistema: Grau de Proteção: IP66 Vida útil de h L70 Programação Inteligente do **** 15 ANOS 5 ANOS ATÉ 75% ECO sem troca * garantia ** economia *** Características Gerais Instalação - Em alvenaria, cruzeta para poste ou suportes especiais. Para correta instalação utilizar o manual. Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafusos não fornecidos. Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento. Óptica e Elétrica Fonte de luz composta por LEDs Lighting Class CREE de alta potência e eficiência luminosa, com certificação conforme norma IES LM80 + TM21 para manutenção de fluxo X tempo. IRC > 70 (índice de reprodução de cores ); Temperatura de Cor: 5000K (Luz branca), outras temperaturas de cores sob consulta; Vida útil de h L70, mantendo ao final da vida útil no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial. Para facho de, ou : Lente em PMMA de alta eficiência com proteção anti-uv e anti-amarelamento com facho de luz simétrica; Fonte de alimentação com proteção IP66, tensão Vac como padrão de fornecimento, frequência 50/60Hz, THD <10%, fator de potência >0,95 com proteção contra curta-circuito, sobretensão, sobrecorrente, sobreaquecimento e contra surtos 6kV como padrão de fornecimento ou 10kV opcional; Temperatura de Operação: -40 C ~ +55 C; Opcional: Fornecido com tensão para corrente contínua (Vcc); Opcional: Fornecido com sistema de emergência. *Duração estimada considerando uso diário de 9h (anual 3.285h), descartando-se fatores depreciativos relativos a cada local instalado. **A garantia aplica-se desde que o produto seja utilizado em corretas condições de uso. Consulte-nos maiores informações. ***Economia de energia comparando-se o Projetor industrial LED 300W com Projetor com reator e lâmpada de 1000W. ****Consulte-nos para fornecimento com regulagem automática do conforme necessidade da aplicação. 1
2 Óptica e Elétrica Curva fotométrica Curva fotométrica Curva fotométrica Potência do Sistema do Projetor* do Projetor* Equivalência ** Ângulo do Facho 30W 4.230lm 141lm/W 3.807lm 127lm/W 70W 100W 50W 6.411lm 128lm/W 5.770lm 115lm/W 150W 100W lm 128lm/W lm 115lm/W 250W 150W lm 128lm/W lm 115lm/W 400W 200W lm 128lm/W lm 115lm/W 600W 250W lm 128lm/W lm 115lm/W 600W 300W lm 128lm/W lm 115lm/W 1000W 02 2
3 Óptica e Elétrica Potência do Sistema da Projetor* do Projetor* Equivalência ** Ângulo do Facho 350W lm 128lm/W lm 115lm/W 1000W * Tc à 25 C, índices sujeitos a variação ± 10%. ** Equivalência do Projetor industrial convencional linha EZ com reator e lâmpada HID nas potências citadas. Características Construtivas Corpo injetado sob alta pressão em liga de alumínio copper-free. Dissipador em alumínio extrudado, projetado para garantir uma excelente dissipação térmica do calor gerado pelo LED, proporcionando o aumento da vida útil dos LEDs. Suporte em chapa de aço tratado. Parafusos e arruelas fabricados em aço inóx. Acabamento padrão: Pintura epóxi na cor cinza claro Munsel N 6,5. Disponibilidade nas cores preta, branca ou outras cores sob consulta. 3
4 Características Construtivas Código Dimensões (mm) A B C D Peso (Kg) /30 / ,5 / ,5 / , / ,5 / ,0 / ,0 / ,0 FIXAÇÃO PARA ALVENARIA, CRUZETA PARA POSTE OU SUPORTE ESPECIAIS 4
5 Aplicações Não recomendamos a instalação em ambientes que possuam grande quantidade de partículas suspensas no ar que possam causar a danificação do corpo ótico (lente). Para ambientes agressivos sugerimos nossa linha de projetores LED com proteção extra por vidro temperado, consulte-nos para auxílio de especificações. Programação Inteligente Nossa linha de Projetores LED tem possibilidade de regulagem automática do (lm) / Potência (W) em um determinado horário/período pré-definido, proporcionando assim uma economia ainda maior quanto ao consumo de energia elétrica. Ressaltando que esta programação somente poderá ser feita em nossa fábrica. Exemplo: Podemos configurar para que os projetores no período de menor movimentação no local de aplicação operem com 70% do em um determinado intervalo de tempo e após o término deste horário automaticamente os projetores retorne ao fluxo luminoso inicial (100%) ou ainda poderão sofrer outras variações (50%, 80%, etc.) conforme necessidade, reduzindo assim ainda mais o consumo de energia elétrica neste período pré-definido. 5
6 Acessórios / Peças de Reposição Produto Descrição Código Veja mais Driver para alimentação do sistema LED, com grau de proteção IP66 e proteção contra surtos até 6kV integrado. M/DR_ Protetor de surto para proteção contra surtos até 10kV e grau de proteção IP66. M/PSU_ Módulo LED composto por 12LEDs Lighting Class CREE de alta potência e eficiência luminosa com grau de proteção IP66 e baixa depreciação luminosa, em conformidade com certificação LM-80. M/LCREE_ Módulo de emergência para alimentação do sistema LED, com grau de proteção IP65. M/MNE_ M/MAE_ Codificação / 350 C Código Potência Ângulo de Facho Acessório /350 Código Referência Código Referência Código Referência 30 30W 60 PS Protetor de Surto 10kV 50 50W C W W W W W W Descrição do exemplo acima: Projetor modular LED, com 350W de potência, alto desempenho e eficiência luminosa, com suporte para fixação emm perfilado, composto por módulo de LEDs Lighting Class CREE, grau de proteção IP66, lente em PMMA com proteção anti-uv e anti-amarelamento com ângulo de facho e tensão de alimentação 120~277Vca com protetor de surto de 6kV incluso ao driver. 6