NR-10 MEDIDAS DE CONTROLE DO RISCO ELÉTRICO - PDF Download grátis
Download "NR-10 MEDIDAS DE CONTROLE DO RISCO ELÉTRICO"
Suzana Martins Pacheco
1 NR-10 MEDIDAS DE CONTROLE DO RISCO ELÉTRICO Prof. Pedro Armando da Silva Jr. Engenheiro Eletricista, Dr.
2 DESENERGIZAÇÃO A desenergização é um conjunto de ações coordenadas, sequenciadas e controladas. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados e obedecida a sequência a seguir: Seccionamento É o ato de promover a descontinuidade elétrica total, obtida mediante o acionamento de dispositivo apropriado.
3 Impedimento de reenergização É o estabelecimento de condições que impedem a reenergização do circuito ou equipamento desenergizado, assegurando ao trabalhador o controle do seccionamento. DESENERGIZAÇÃO Constatação da ausência de tensão É a verificação da efetiva ausência de tensão nos condutores do circuito elétrico.
4 DESENERGIZAÇÃO Instalação de aterramento temporário com quipotencialização dos condutores dos circuitos Constatada a inexistência de tensão, os condutores deverão ser ligados à haste terra do conjunto de aterramento temporário e realizado a equipotencialização das fases. Proteção dos elementos energizados na zona controlada Define-se zona controlada como, área em torno da parte condutora energizada, segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados, como disposto no Anexo II da Norma Regulamentadora Nº10. Podendo ser feito com anteparos, dupla isolação invólucros etc.
5 DESENERGIZAÇÃO Instalação da sinalização de impedimento de reenergização Destinada à advertência e à identificação da razão de desenergização e informações do responsável. Os cartões devem conter informações claras e serem adequadamente fixados. Somente após concluir totalmente o serviço e retirados os materiais e ferramentas o trabalhador deve retirar o travamento
6 ATERRAMENTO FUNCIONAL DE PROTEÇÃO TEMPORÁRIO Aterramento definição: Ligação intencional à terra através da qual correntes elétricas podem fluir. O aterramento pode ser: Funcional: ligação através de um dos condutores do sistema neutro. Proteção: ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação. Temporário: ligação elétrica efetiva com baixa impedância intencional à terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica.
7 Esquema TN ATERRAMENTO FUNCIONAL DE PROTEÇÃO TEMPORÁRIO O esquema TN possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. São consideradas três variantes de esquema TN, de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. Esquema TN-S
8 Esquema TN ATERRAMENTO FUNCIONAL DE PROTEÇÃO TEMPORÁRIO Esquema TN-C-S Esquema TN-C
9 Esquema TT ATERRAMENTO FUNCIONAL DE PROTEÇÃO TEMPORÁRIO O esquema TT possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, estando as massas da instalação ligadas a eletrodo(s) de aterramento eletricamente distinto(s) do eletrodo de aterramento da alimentação.
10 Esquema IT ATERRAMENTO FUNCIONAL DE PROTEÇÃO TEMPORÁRIO No esquema IT todas as partes vivas são isoladas da terra ou um ponto da alimentação é aterrado através de impedância. As massas da instalação são aterradas. Sem aterramento da alimentação Alimentação aterrada através de impedância
11 Esquema IT ATERRAMENTO FUNCIONAL DE PROTEÇÃO TEMPORÁRIO Massas coletivamente aterradas no mesmo eletrodo da instalação Massas aterradas em eletrodos separados e independentes do eletrodo de aterramento da instalação Massas coletivamente aterradas em eletrodo independente do eletrodo da instalação
12 ATERRAMENTO FUNCIONAL DE PROTEÇÃO TEMPORÁRIO Aterramento temporário O aterramento elétrico de uma instalação tem por função evitar acidentes gerados pela energização acidental da rede, propiciando rápida atuação do sistema automático de seccionamento ou proteção. Também tem o objetivo de promover proteção aos trabalhadores contra descargas atmosféricas que possam interagir ao longo do circuito em intervenção. Esse procedimento deverá ser adotado a montante (antes) e a jusante (depois) do ponto de intervenção do circuito e derivações se houver, salvo quando a intervenção ocorrer no final do trecho. Deve ser retirado ao final dos serviços.
13 EQUIPOTENCIALIZAÇÃO É o procedimento que consiste na interligação de elementos especificados, visando obter a equipotencialidade necessária para os fins desejados.
14 SECCIONAMENTO AUTOMÁTICO DA ALIMENTAÇÃO O seccionamento automático possui um dispositivo de proteção que deverá seccionar automaticamente a alimentação do circuito ou equipamento por ele protegido sempre que uma falta der origem a uma corrente superior ao valor determinado e ajustado.
15 DISPOSITIVOS DE CORRENTE DE FUGA O DR protege as pessoas e contra os efeitos do choque elétrico por contato direto ou indireto, através do monitoramento da corrente de entrada e saída do circuito. O dispositivo DR é capaz de detectar qualquer fuga de corrente. Quando isso ocorre, o circuito é automaticamente desligado
16 DISPOSITIVOS DE CORRENTE DE FUGA
17 DISPOSITIVOS DE CORRENTE DE FUGA
18 DISPOSITIVOS DE CORRENTE DE FUGA
19 Extra baixa tensão: SELV e PELV Define-se como: A. SELV (do inglês separated extra-low voltage ): Sistema de extra baixa tensão que é eletricamente separada da terra de outros sistemas e de tal modo que a ocorrência de uma única falta não resulta em risco de choque elétrico. B. PELV (do inglês protected extra-low voltage ): Sistema de extra baixa tensão que não é eletricamente separado da terra mas que preenche, de modo equivalente, todos os requisitos de um SELV.
20 BARREIRAS E INVÓLUCROS São dispositivos que impedem qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas. São componentes que possam impedir que pessoas ou animais toquem acidentalmente as partes energizadas, garantindo assim que as pessoas sejam advertidas de que as partes acessíveis através das aberturas estão energizadas e não devem ser tocadas.
21 BLOQUEIOS E IMPEDIMENTOS Dispositivos de bloqueio são aqueles que impedem o acionamento ou religamento de dispositivos de manobra (chaves, interruptores). Bloqueio é a ação destinada a manter, por meios mecânicos um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada, em geral utilizam cadeados. É importante que tais dispositivos possibilitem mais de um bloqueio, ou seja, a inserção de mais de um cadeado, por exemplo, para trabalhos simultâneos de mais de uma equipe de manutenção.
22 OBSTÁCULOS E ANTEPAROS Os obstáculos são destinados a impedir o contato involuntário com partes vivas, mas não o contato que pode resultar de uma ação deliberada e voluntária de ignorar ou contornar o obstáculo. Os obstáculos devem impedir: A. Uma aproximação física não intencional das partes energizadas; B. Contatos não intencionais com partes energizadas durante atuações sobre o equipamento, estando o equipamento em serviço normal.
23 ISOLAMENTO DAS PARTES VIVAS São elementos construídos com materiais dielétricos (não condutores de eletricidade) que têm por objetivo isolar condutores ou outras partes da estrutura que estão energizadas, para que os serviços possam ser executados com efetivo controle dos riscos pelo trabalhador.
24 ISOLAÇÃO DUPLA OU REFORÇADA Este tipo de proteção é normalmente aplicado a equipamentos portáteis, tais como furadeiras elétricas manuais, os quais por serem empregados nos mais variados locais e condições de trabalho, e mesmo por suas próprias características, requerem outro sistema de proteção, que permita uma confiabilidade maior do que aquela oferecida exclusivamente pelo aterramento elétrico.
25 COLOCAÇÃO FORA DO ALCANCE Devem ser observadas as distâncias mínimas a serem obedecidas nas passagens destinadas a operação e/ou manutenção, quando for assegurada a proteção parcial por meio de obstáculos.
26 NR 10 Riscos Elétricos SEPARAÇÃO ELÉTRICA Uma das medidas de proteção contra choques elétricos previstas na NBR 5410/2004, é a chamada "separação elétrica." Ao contrário da proteção por seccionamento automático da alimentação, ela não se presta a uso generalizado. Pela própria natureza, é uma medida de aplicação mais pontual. Uso de transformador isolador. Aplicações: Salas cirúrgicas; Laboratórios, Equip. telecom etc.
Ministério da Educação - MEC Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA DISCIPLINA: SEGURANÇA