O que pode causar explosões em caldeiras | Mecânica Industrial
Página Inicial > Máquinas e equipamentos > O que pode causar explosões em caldeiras
O que pode causar explosões em caldeiras
O interior do tanque de caldeira deve ser limpo e examinado periodicamente para monitorar o estado do equipamento industrial.
Explosões de caldeiras podem resultar de inúmeros fatores. A principal razão para a explosão da caldeira é uma válvula de alívio de pressão defeituosa. A corrosão interna das placas da caldeira é outra razão principal de um equipamento desse tipo acabar explodindo ou sofrendo uma falha catastrófica. Baixos níveis de água são responsáveis por muitos casos de acidentes com caldeiras e podem acontecer quando a água cai abaixo do nível da fornalha, causando um superaquecimento e, ocasionalmente, queimando a câmara de água. Outras causas de explosão e incêndios nas caldeiras são tipicamente ligadas à formação ineficiente dos operadores e os procedimentos de manutenção negligenciados.
Numa concepção típica de caldeira, a água é aquecida e transformada em vapor, que é armazenado no interior da câmara principal da caldeira. O vapor sob pressão é enorme e requer métodos de funcionamento exatos a serem seguidos, a fim de impedir que uma explosão do equipamento ocorra. Se o vapor é utilizado de acordo com o projeto, a caldeira é capaz de proporcionar muitos anos de serviço confiável. Os problemas ocorrem quando os operadores tomam "atalhos" em vez de seguir o protocolo de manutenção exatamente. Como em qualquer tipo de sistema pressurizado, uma explosão de caldeira pode ser fatal para qualquer pessoa perto da área da explosão. A maioria dos modelos de caldeiras utiliza uma válvula de alívio de pressão para controlar a quantidade de pressão interna gerada pela caldeira. Comumente uma válvula de mola que é pré-definida para aparecer desligada ou liberar um nível de pressão determinado; nesse caso, o excesso de vapor escapa através da válvula de alívio de pressão e evita uma explosão da caldeira. Ocasionalmente, essas válvulas se tornarão até corroídas e desgastadas, o que as impede de funcionar conforme o projetado. A maioria das caldeiras tem programações de manutenção para testar e substituir quaisquer válvulas de alívio de pressão inoperáveis.
A água quente cria a corrosão no interior do tanque da caldeira, o que pode levar a fissuras no aço e, finalmente, uma explosão de caldeira, se deixada sem a manutenção e sem os reparos adequados. O interior do tanque de caldeira deve ser limpo e examinado periodicamente para monitorar o estado do equipamento industrial. Se a corrosão está em uma dimensão que ainda é permitida permanecer no interior do tanque, o metal pode tornar-se frágil, e até mesmo os rebites ou soldaduras usadas para selar o tanque podem desenvolver pontos de desgaste. Os minerais e os produtos naturais encontrados dentro da composição da água em si podem causar uma explosão da caldeira também.