ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DISTRIBUIÇÃO - PDF Download grátis
Maria dos Santos Felgueiras Martins
1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DISTRIBUIÇÃO ETD - 07 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO ESPECIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO EMISSÃO: julho/2003 REVISÃO: setembro/08 FOLHA : 1 / 6
2 FURAÇÃO DA CRUZETA 90 x 90 x 2000mm face A face B A.B.C JUL/08 REDE/XXXXXX DETALHE DA PLACA IDENTIFICAÇÃO DETALHE 01 OBS : 1 Dimensões em milímetros (mm) 2 Os furos são de 18 mm EMISSÃO: julho/2003 REVISÃO: setembro/08 FOLHA : 2 / 6
3 Planilha de Ensaios de Flechas e Ruptura EMISSÃO: julho/2003 REVISÃO: setembro/08 FOLHA : 3 / 6
4 Obs.: 1. Medidas em milímetros. 2. Ângulos não superior a sete graus 3. Convenções : V vertical H horizontal L lateral d direito e esquerdo 4. As cruzetas devem ter superfície retilínea e adequada para a instalação de isoladores pilar. 5. As cruzetas devem possuir, pelo menos, dois cantos arredondados. 1. OBJETIVO. Esta ETD 07 padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e especificas mínimas exigíveis para o fornecimento das cruzetas de concreto armado destinadas ao suporte de condutores das redes aéreas de distribuição da Rede Celtins. 2. NORMAS E OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES Conforme NBR s 5732/80, 5733/80, 5738/84, 5739/80, 6118/80, 6124/80, 7211/83, 7480/85, 8453/84 e 8454/84 ou outras normas que assegurem igual ou superior qualidade. 3. DEFINIÇÕES De acordo com as normas citadas no item CONDIÇÕES GERAIS. O fornecedor deve providenciar materiais que assegurem o bom desempenho das cruzetas de concreto armado para serem instaladas em condições tropicais, temperadas entre 0º C e 50º C, umidade relativa de ate 100%, exposição ao sol e poluentes rurais, urbanos e industriais. 4.1 Identificação : As cruzetas devem apresentar as seguintes identificação gravada no concreto de forma legível e indelével; Alternativamente, a identificação pode ser feita com placa metálica, resistente a corrosão, fixada no concreto. nome ou marca comercial do fornecedor; data ( dia, mês e ano ) de fabricação; resistência nominal ( dan ); código ABNT do tipo de cimento utilizado; Esta identificação deve ser apresentada numa mesma face da cruzeta com fácil visualização da base do poste quando a cruzeta estiver instalada. A gravação deve ter profundidade não inferior a 1 mm e nem superior a 3 mm e altura de no mínimo 30 mm. 4.2 Condições de Utilização: As cruzetas de concreto armado objeto desta padronização são próprias para as montagens padronizadas nas NTD s de montagem de redes de distribuição urbanas e rurais da Rede Celtins. 4.3 Dimensões e Furacões: As cruzetas de concreto armado devem atender as dimensões e furacões estabelecidas na figura 1. Todos os furos das faces A e B, devem ter diâmetro de mm. EMISSÃO: julho/2003 REVISÃO: setembro/08 FOLHA : 4 / 6
5 4.4 Acabamento: CRUZETA DE CONCRETO ARMADO PARA As cruzetas devem apresentar superfície lisa continua e uniforme sem fendas ou fraturas,(exceto pequenas trincas capilares não orientados segundo o comprimento da peça, inerente ao próprio material) e sem armadura aparente, não sendo permitida qualquer pintura ou outra imperfeição que impeça a sua condição de utilização. 4.5 Furos: Os furos devem ter eixo perpendicular ao plano que contém a face de concreto armado e dimensões estabelecidas na Figura. 1.Os furos devem ser cilíndricos ou ligeiramente tronco-cônicos, permitindo-se o arremate na saída dos mesmos para garantir a obtenção de uma superfície tal que não dificulte a colocação das ferragens. Os furos devem ser totalmente desobstruídos. 4.6 Transporte e Instalação: As cruzetas somente poderão ser transportadas e instaladas 28 dias após a sua fabricação 5. CONDIÇÕES ESPECIFICAS. 5.1 Materiais: Os componentes das cruzetas devem seguir as prescrições das seguintes normas a cimento conforme NBR s 5732 e 5733; b agregados conforme NBR 7211; c água conforme NBR 6118; d aço conforme NBR 7480; e concreto para controle de resistência à compressão do concreto devem ser obedecidas às NBR s 5738 e A resistência de ruptura a compressão do concreto não deve ser menor do que 25 MPa. 5.2 Características Técnicas: Características geométricas e dimensionais: conforme Figura Características Mecânicas: Ambas as faces da cruzeta quando ensaiadas mecanicamente conforme Tabela 2, devem atender os valores de flecha, medidas nas extremidades para as cargas nominais ( de trabalho ), máxima excepcional, alem de atender a carga mínima de ruptura, conforme as Tabelas 1 e 2. Em cada face ensaiada devem ser aplicados simultaneamente 2 ( dois) esforços iguais, e as flechas medidas em ambas as extremidades da cruzeta Ensaio Lateral : A cruzeta deve suportar os esforços laterais direito Ld e esquerdo Le, sendo Ld = Le de 150 dan aplicados não simultaneamente no isolador pilar de NBI 170 KV sem apresentar deformação permanente ( o surgimento de tricas capilares é admissível, desde que na retirada do esforço as mesmas desapareçam ) e 300 dan sem ocorrer a ruptura. OBS.: o surgimento de trincas capilares é admissível desde que estas desapareçam após a retirada do esforço EMISSÃO: julho/2003 REVISÃO: setembro/08 FOLHA : 5 / 6
6 Ensaio no Isolador (conforme Figura 4 ): A cruzeta deve suportar aos esforços F simultaneamente aplicados nas extremidades dos isoladores pilar. Os valores especificados, bem como a fecha máxima admissível, encontram-se na dada a seguir. Tipo de Esforço mecânico Isolador pilar F ( dan ) Condição de aceitação 100 Flecha máxima permitida 13mm 15 KV 140 Flecha residual máxima permitida 3mm (NBI 110 KV) 200 Não deve ocorrer ruptura 50 Flecha máxima permitida 13mm 34.5 KV 70 Flecha residual máxima permitida 3mm (NBI 170 KV) 100 Não deve ocorrer ruptura 5.3 Armadura: Cobrimento : O cobrimento de concreto sobre a armadura em qualquer ponto deve ser no mínimo igual a 10 mm de espessura, exceção feita às paredes dos furos que deve ser no mínimo 5mm Afastamento: A posição e seção dos ferros da armadura devem ser tais que permitam, em função da forma e dimensão das peças, suportar as resistências nominais estabelecidas e os ensaios previstos nesta norma. 5.4 Absorção de Água: O teor de absorção de água deve ser menor do que: - 6% para a média das amostras: ou - 7,5 % para o corpo de prova, individualmente. 6. INSPEÇÃO. Os ensaios e métodos de ensaios, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com as respectivas normas e/ou documentos complementares citados no item 2 desta ETD 07. Ensaios a serem realizados: 1. Inspeção geral ( inclusive verificação do item 4.1 ); 2. Verificação dimensional; 3. Resistência mecânica, ensaio conforme Figura e atendendo o item 5.2.2; 4. Verificação do cobrimento, ensaio conforme NBR 6124 e atendendo ao item 5.3.1; 5. Ensaio de absorção de água, ensaio conforme NBR 6124 e atendendo ao item 5.4; 7. APROVAÇÃO Claudinei Crepaldi Departamento de Planejamento do Sistema Alexandre Lazarin Demarco Departamento de Planejamento do Sistema Herivelto Calles Louzada Superintendente de Engenharia EMISSÃO: julho/2003 REVISÃO: setembro/08 FOLHA : 6 / 6