Iluminação de emergência | Corpo de Bombeiros de Balneário Camboriú
Art. 363 - É o conjunto de componentes e equipamentos que, em funcionamento, proporcionam a Iluminação suficiente e adequada para permitir a saída fácil e segura do público para o exterior, no caso de interrupção da alimentação norma, como também, a execução das manobras de interesse da segurança e intervenção do socorro e garante a continuação do trabalho naqueles locais onde não pode haver interrupção da Iluminação.
Art. 364 - O projeto deve ser constituído de plantas, memoriais e outros documentos que facilitem a instalação do sistema.
Art. 365 - Devem constar do projeto as seguintes informações:
I - Especificações dos aparelhos;
II - Identificação das áreas percorridas pelos circuitos de iluminação de emergência; localização das fontes de energia; posição das luminárias e demais componentes do sistema;
III - Deve constar nota em projeto, fazendo referência quanto a:
a) Nível de iluminamento a ser atingido pela (s) luminária (s) ao nível do piso considerado;
b) Bitola mínima dos condutores;
c) Tipo de fonte de energia;
d) Autonomia do sistema;
e) Especificação dos condutores quanto a risco de incêndio ou danos físicos e químicos;
f) Tempo de comutação do sistema.
IV - Memoriais.
$ 1 - Em escadas não devem ser utilizados projetores ou faróis.
$ 2 - O projeto do sistema de iluminação deve prever uma distribuição de pontos e determinação das luminárias de forma que haja uma uniformidade de iluminação em todos os ambientes, em função de um cálculo luminotécnico. $ 3 - A proporção média de nível de iluminamento entre áreas charas e escuras deve ser no máximo de 1:20.
$ 4 - A distância máxima entre dois pontos de iluminações de ambiente deve ser equivalente a quatro vezes a altura da instalação destes em relação ao nível do piso.
$ 5 - Quanto à fonte de energia centralizada, esta pode estar localizada em um único local ou estar setorizada em pequenas centrais, mantendo as características já mencionadas.
Da localização das fontes
Art. 366 - Para o local onde serão instalados os componentes da fonte de energia, para o abastecimento do sistema de Iluminação de Emergência, devem ser consideradas as seguintes condições, além das específicas para cada tipo de fonte:
I - Não se situar em compartimentos acessíveis ao público, nem tão pouco onde haja risco de incêndio;
II - Ser isolado de outros compartimentos por paredes resistentes ao fogo, com tempo mínimo de 2 horas;
III - Ser ventilado, de forma adequada à cada tipo de fonte de energia e dotado de dispositivos para escapamento de ar para o exterior da edificação, não devendo os gases de evaporação e/ou combustão passarem por locais ou compartimentos acessíveis ao público;
IV - Não oferecer riscos de acidentes aos usuários, como ocorrência de explosão, fogo, propagação de fumaça ou acidentes de funcionamento produzindo obstrução à evacuação da edificação ou à organização de socorro;
V - Ter fácil acesso para inspeção e manutençaõ.
Das fontes alimentadoras
Art. 367 - As fontes poderão ser do tipo:
I - Sistema Centralizado de Acumuladores - requisitos:
a) Circuito carregador com recarga automática, de forma a permitir que a tensão da bateria permaneça com 100% da tensão nominal;
b) Carga baseada em corrente limitada, com supervisão constante, evitando-se sempre carga rápida;
c) Supervisão constante da tensão da bateria associada a corrente de carga, evitando a evaporação de eletrólito;
d) Transferência automática para o estado de flutuação quando os sensores de tensão e corrente indicarem a condição de carga completa;
e) O circuito carregador deve ser previsto de forma a possibilitar que as baterias recuperem sua carga até 80% em 12 horas, à partir do reestabelecimento da energia da rede geral;
f) Esse circuito deve estar ligado ao quadro geral e protegido por disjuntores termomagnéticos;
g) Sistema de proteção por circuitos;
h) Os disjuntores devem ser o único meio de corte da alimentação normal e podem ser usados para testar o funcionamento do Sistema;
i) No caso de blocos autônomos, estes podem apresentar um dispositivo de teste desde que incorporado ao equipamento;
j) Seccionador de proteção da fonte, para interrupção do funcionamento de energia desta fonte, quando a mesma atingir o limite de descarga útil especificado pelo fabricante da bateria;
k) Qualquer defeito no conjunto de bateria e respectivos carregadores não podem interromper o funcionamento de todo o sistema de iluminação de emergência, nem diminuir o nível de iluminação dos circuitos que permanecem;
l) A escada enclausurada deverá possuir centrais de iluminação de emergência independentes ou circuitos independentes dos demais circuitos de riscos não protegidos contra o fogo;
m) Sinalização luminosa no painel do equipamento para mostrar a situação dos circuitos de carga, controle e proteção de bateria;
n) O sistema centralizado de acumuladores pode ser utilizado para alimentar, outros circuitos, desde que possuam centrais independentes com sistemas próprios de proteção tais como:
1) A instação de detecção automática de incêndio;
2) Os dispositivos de Alarme de Incêndio;
3) Os dispositivos de Alarme permitidos para localizar os pontos principais;
4) As telecomunicações e a sinalização, de interesse da segurança;
5) Toda ou a parte de Iluminação auxiliar.
o) A(s) bateria(s) utilizada(s) para o Sistema centralizado devem possuir do fabricante da(s) mesma(s), certificado de garantia de vida útil mínima de 2 anos;
p) As passagens do estado de vigília ao estado de funcionamento e vice-versa, devem acontecer respectivamente para valores de tensão da rede normal compreendidos entre 85% a 70% e, entre 75% a 90%, para ambientes em que não possa haver interrupção do nível de iluminamento;
q) A comutação do estado de vigília para o estado de funcionamento do sistema centralizado de acumuladores não pode ser superior a 5 segundos;
r) Os circuitos deverão atender números alternados de pavimentos quando a razão da edificação for vertical ou números alternados de lâmpadas, quando a razão for horizontal.
II - Grupo Moto-Gerador - permitido a instalação integrada ao sistema de iluminação auxiliar, somente para hospitais, maternidades e afins - requisitos:
a) Não é permitida a localização do Grupo Moto-Gerador em locais ou compartimentos acessíveis ao público, nem em locais onde haja risco de incêndio;
b) No dimencionamento de Grupos Moto Geradores, recomend-se um sobredimencionamento de 20% a fim de prever pequenas deficiencias no motor, provocadas por diminuição da capacidade de admissão do filtro, restrição dos injetores, deficiencias do combustivel, etc.. O Grupo-Gerador deve ser composto por:
1)Motor;
2)Dispositivo para aquecimento do motor;
3)dispositivo de controle de fluxo que deve acionar um sinal no caso da reserva estar insuficiente, permitindo avaliação a distância.
4)Dispositivo de medição do combustivel com visor translúcido;
5)Dispositivo para acionamento de um motor de arranque, motivo à bateria, ar comprimido ou similar;
6)Dispositivo para escapamento, silenciador, duto de
7)Painéis de controle dos dispositivos de proteção;
8)Base para apoio e isoladores.
c) Qualquer que seja a natureza do combustível empregado, a quantidade deste deve permitir assegurar o fucionamento previsto para a autonomia do Sistema de Iluminação de Emergencia, como também deve existir uma reserva adicional de combustivel para igual período de fucionamento do mesmo.
d) Qualquer que seja a potência do motor, o local onde está instalado deve ter farta ventilação para o exterior.
e) Os gases de combustão devem ser diretamente evacuados para o exterior, não devendo passar pelos locais ou compartimentos acessíveis ao público;
f) A(s) Bateria(s) utilizada(s) para a partida deve(m) seguir os mesmos requisitos estabelecidos;
g) O Grupo Moto-Gerador, quando utilizado, deve assegurar o tempo de comutação máxima de 12 segundos.
III - Conjunto de Blocos Autônomos - requisitos:
a.Possuir fonte de energia incorporada;
b.Possuir dispositivos necessários para colocá-lo em funcionamento, no caso de interrupção da alimentação normal.
Das luminárias de emergência
Art.368 - As luminárias de emergência, deverão observar os seguintes requisitos:
I - Os aparelhos devem ser constituídos de forma que qualquer de suas partes resistam a uma temperatura de 70 C, no mínimo por 1 hora.
II - Os pontos de luz não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminação refletiva.
III - Quando utilizdo anteparo ou luminária fechada, os aparelhos devem ser projetados de modo a não reter fumaça para não prejudicar seu rendimento luminoso.
Art.369 - O material utilizado para a fabricação da luminária deve ser o tipo que impeça propagação de chama a que sua combustão provoque um mínimo de emanação de gases tóxicos.
Art.370 - Podem ser utilizados os seguintes tipos de luminárias:
I - Bloco autônomo de iluminação, com fonte de energia
II - Luminárias alimentadas por fonte centalizada;
III - Luminárias com lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou mistas;
IV - Luminárias para sinalização.
Art.371 - Afixação dos pontos de luz deve ser feita de modo que as luminárias não fiquem instaladas em alturas superiores às aberturas do ambiente.
Dos condutores e eletrodutos
Art.372 - Os condutores para os pontos de luz devem ser, em qualquer caso, dimensionados para que a queda de tensão no ponto mais desfavorável não exceda 4%, não devendo ter bitolas inferiores a 1,5mm2 . Não são admitidas ligações em série dos pontos de luz. dos pontos de luz.
Art.373 - Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama. Devem sempre ser embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de serem externos, ou instalação aparente, devem ser metálicos.
Art.374 - No caso dos eletrodutos passarem por áreas de risco, estes devem ser isolados termicamente e à prova de fogo.
Art.375 - Os eletrodutos utilizados para condutores de Iluminação de Emergência não podem ser usados para outros fins, salvo mais instalações de outros sistemas de segurança.
Art. 376 - Recomenda-se que a polaridade dos condutores seja identificada conforme as cores previstas em normas próprias.
Da autonomia e das condições de iluminamento
Art.377 - O Sistema de Iluminação de Emergência deve ter autonomia mínima de 1 hora de funcionamento, garantida durante este período a intencidade dos pontos de luz de maneira a respeitar os níveis mínimos de iluminação desejados. Quando o sistema centralizado alimentar, além da Iluminação de Emergência, outros sistemas de segurança, a autonomia mínima não pode sofrer redução.
Art.378 - A tensão de alimentação do sistema poderá ser 12 V, 24 V, 48 V ou 110 V, em corrente contínua.
Parágrafo único - No caso do sistema ser alimentdo na tensão de 110 VCC, as luminárias deverão ser do tipo à prova de explosão.
Art.379 - A iluminação é obrigatória em todos os locais que proporcionam uma circulação vertical ou horizontal, de saída para o exterior da edificação, ou seja, rotas de saída, nos elevadores e nos ambientes comuns.
Art.380 - A iluminação de emergência deve garantir um nível mínimo de Iluminamento a nível do piso, de:
I - 5 Lux em locais com desnível;
b) Portas com altura inferior a 2.10 m;
c) Obstáculos;
II - 3 Lux em locais planos;
b) Halls;
d) Locais de refúgios.
Art.381 - A iluminação deve permitir o reconhecimento de obstáculos que possam dificultal a circulação, tais como: grades, portas, saídas,mudanças de direção, etc.
Art.382 - O reconhecimento de obstáculos deve ser obtido por aclaramento do ambiente ou por Iluminação de Sinalização.
Art.383 - A iluminação de ambiente não poderá deixar sombras nos degraus das escadas ou nos obstáculos.
Art.384 - Nos locais onde, pela natureza do trabalho não pode haver interrupção da iluminação, o nível de iluminamento de emergência deve ser igual a 70% do nível de iluminamento normal, podendo ser utilizado outros valores de tensão que possibilitem o uso de equipamentos, por exemplo:
I - salas de cirurgia;
II - salas de primeiros socorros;
III - laboratórios químicos;
IV - controle de tráfego em ferrovias e aerovias.
Art.385 - Instalações em locais onde haja perigo de explosão, as luminárias ou blocos autônomos devem ser blidados, próprios para essa aplicação:
I - No caso de alimentação centralizada, a fonte deve estar localizada em local livre do risco de explocação, fora da área perigosa. Os circuitos devem estar em tubulação blidada.
II - Recomenda-se optar pela utilização de baixa tensão, 12V, reduzindo a possibilidade de faiscamento.
Art.386 - Em Elevadores deve ser instalado pelo menos um ponto de luz, garantindo um nível de iluminamento de 3 lux, ao nível do piso.
Art.387 - E de responsabilidade do instalador a execução do sistema de iluminação de emergência, respeitando fielmente o projeto elaborado.
Art.388 - O proprietário da edificação ou possuidor a qualquer título, o instalador e o fabricante devem ser co-responsáveis pelo perfeito funcionamento do sistema.
Art.389 - Cada projeto do sistema de iluminação de emergência, como também cada equipamento deve estar acompanhado de um manual de instruções e procedimentos que estabeleça os pontos básicos de
asistência técnica.
Art.390 - Em lugar visível, do aparelho, deve existir um resumo dos principais itens de manutenção de primeiro nível que podem ser esecutados pelo próprio usuário, seja: a verificação das lâmpadas, fusíveis ou dijuntores e do nível do eletrólito etc.
Art.391 - Consiste no segundo nível de manutenção, os reparos e substituição de componentes do equipamentos ou instalação não compreendidos no primeiro nível. É veda do ao usuário executar executar o segundonível de manutenção por envolver problemas problemas técnicos, devendo ser executado por um dos profissionais responsáveis.
Art.392 - Os defeitos constatados devem ser consignados no caderno de controle de segurança da edificação e, reparados mais rapidamente possível.
Art.393 - O bom estado de funcionamento do sistema de iluminação de emergência deve ser assegurado:
I - por um técnico qualificado do estabelecimento, ou de um conjunto de estabelecimentos;
II - pelo fabricante ou seu representante;
III - por um profissional qualificado, por um organismo ou entidade reconhecida pelos órgãos públicos ou credenciado pelo Corpo de Bombeiro.
Art. 394 - Verificação e testes periódicos em instalações centralizadas com acumuladores.
$ 1 - Mensalmente verificar o acionamento e funcionamento do sistema de iluminação de emergência, através do dispositivo de proteção e seccionamento.
$ 2 - Semestralmente verificar:
a) Funcionamento do sistema por uma hora à plena carga;
b) Nível do eletrólito no caso de baterias de chumbo-cálcio ou chumbo-ácido.
$ 3 - Anualmente verificar o nível do eletrólito para os outros tipos de baterias de acumuladores.
Art. 395 - Verificações e testess periódicos em instalações centralizadas com grupo moto gerador.
$ 1 - Quinzenalmente verificar:
a) Acionamento e funcionamento do sistema de iluminação de emergência, através do dispositivo de proteção e seccionamento;
b) Inspeção visual do motor, gerador, painel de transferência automática, painel de controle e nível de combustivel,
$ 2 - Semestralmente verificar o funcionamento do sistema por uma hora, à plena carga, e avaliar as seguintes operações:
a) Sistema de lubrificação;
b) Sistema de alimentação (combustível e ar) e escapamento;
c) Regulador - equalizador de tensão;
d) Sistema de resfriamento;
e) Sistema elétrico;
f) Gerador;
g) Controle de segurança.
$ 3 - Devem ser adotadas as seguintes providências para as instalações de iluminação de emergência com grupo moto-gerador:
a) Treinar e contratar pessoal especializado em manuteção de motores;
b) Treinar e contratar pessoal para movimentação, estocagem e proteção de combustíveis inflamáveis;
c) Treinar e manter pessoal especializado em alternadores, máquinas elétricas e quadros de distribuição;
d) Proteger o local para que as vibrações produzidas pelo motor e pelo escapamento de gases, não causem reações químicas e orgânicas.
Das medições e aferições
Art. 396 - As medições de luminosidade dos pontos de iluminação de emergência devem ser feitas sem entradas de luz natural.
$ 1 - Estas medições devem ser executadas com o ambiente ocupado pelo mobiliário norma, máquinas e utensílios.
$ 2 - Deve ser observado que a área de captação do aparelho de medição esteja livre da própria sombra do observador.
$ 3 - Os valores luminotécnicos da iluminação de emergência devem ser periodicamente observados e anotados pelo menos a cada dois anos.
$ 4 - Os aparelhos de medição devem ser aferidos periodicamente, de acordo com as instruções dos fabricantes.
$ 5 - As medições de luminosidade dos pontos de iluminação dos sistemas devem ser feitas ao nível do piso.
$ 6 - Os valores dos níveis de iluminamento devem levar em consideração a depreciação do ponto de luz em função do tempo; assegurando sempre os níveis mínimos exigidos pela norma.
Da iluminação de sinalização e orientação
Art. 397 - A Iluminação de Sinalização deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas, etc.
Art. 398 - A distância em linha reta entre 2 pontos e iluminação de sinalização não pode ser maior de 15 m. Se 2 pontos consecutivos estiverem com uma distância superior a 15 m, será necessário interligar um ponto adicional.
Art. 399 - Em qualquer caso, mesmo havendo obstáculos, curvas ou escada, os pontos de iluminação de sinalização devem ser dispostos de forma que, na direção da saída, de cada ponto seja possível visualizar o ponto seguinte.
Art. 400 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação de sinalização, deve ser, no mínimo igual a 30 lúmens.
Art. 401 - A iluminação de sinalização deve ser contínua durante o tempo de funcionamento do sistema, quando da interrupção da alimentação normal.
Art. 402 - A sinalização deverá conter a palavra "SAIDA" sobre a seta indicando o sentido da saída.
$ 1 - As letras e setas de sinalização devem ter cor vermelha sobre fundo branco leitoso de acrílico ou material similar nas dimensões mínimas de vinte e cinco por dezesseis centímetros e letras com traços de um centímetro em moldura de quatro por nove centímetros;
$ 2 - As edificações que dispuserem de escada enclausurada ou outros pontos de fuga, deverão ter nas portas corta fogo das antecâmaras que dão acesso à escada e nos pontos de fuga, a palavra "SAIDA", em cor vermelha sobre o fundo branco leitoso de acrílico ou material similar, com as dimensões mínimas: traço de um centímetro e moldura de quatro por nove centímetros.
Art. 403 - As escadas enclausuradas e/ou pontos de fuga, disporão de sinalização nas portas ou sobre estas indicando a saída, em chapa acrílica ou material similar na dimensões mínimas de traço de um centímetro e moldura de quatro por nove centímetros nos pisos de descargas.
Parágrafo único - O material empregado para a sinalização e sua fixação deve ser tal que não possa ser facilmente danificada.
Art. 404 - Os aparelhos auto-luminoscentes não devem emitir qualquer radiação ionizante.
Art. 405 - É recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nível do píso ou rodapé dos corredores, e nas escadas.