Teste Hidrostático em mangueiras de incêndio | Martinuzzi - Excelência em PPCI e Extintores em Pelotas
Início / Serviços / Teste Hidrostático em mangueiras de incêndio
Teste Hidrostatico em mangueiras de incendio Martinuzzi Extintores PPCI em Pelotas PPCI Pelotas
Palavras-chave: o que é teste hidrostático, teste hidrostático
Empatação: Fixação da mangueira a união através de anel em cobre empatação se faz necessária caso haja vazamento em suas extremidades no teste hidrostático ou ainda se for percebido que anéis não estão bem prensados correndo o risco de escapar as uniões durante o uso.
Mangueira aprovada para uso: Mangueira que, após ter sido submetida á inspeção e/ou manutenção não apresentou vazamento no ensaio hidrostático e estiver conforme as especificações normativas.
Após ter sido utilizada, o equipamento deve passar pela inspeção visual. Quando a mangueira é submetida á esse teste, ela não pode apresentar:
Desgaste por abrasão na parte externa do revestimento;
Manchas e resíduos na superfície externa, originadas por contato com produtos químicos;
Desprendimento da parte externa;
Deslizamento das uniões em relação ao equipamento;
Dificuldades ao acoplar o engate (os flanges devem girar livre e suavemente);
Deformações nas uniões, sejam alas causadas por quedas, golpes, arraste ou quaisquer outros;
Ausência de vedação de borracha nos engates das uniões ou vedação com problemas (fendilhamento, ressecamento ou corte);
A mangueira deve ser usada sempre seca, e sua secagem deve ser feita á sombra, com a mangueira na vertical ou em um plano inclinado. Quando for utilizado equipamento para secagem forçada, a temperatura não deve ultrapassar os 50ºC. Preservação da mangueira.
Evite contato com superfícies pontiagudas;
Evite manobras violentas, entrada repentina de bomba e fechamento abrupto dos esguichos e hidrantes que causam golpes de aríete na linha;
Evite contato direto com o fogo;
Não guarde a mangueira molhada e não permaneça com ela conectada.
Todos os serviços são realizados/inspecionados por engenheiro legalmente habilitado, com emissão de laudo e ART(anotação de responsabilidade técnica)