Não tenho aterramento em casa. Uso filtro de linha ou não? - Fontes e energia - Clube do Hardware
Não tenho aterramento em casa. Uso filtro de linha ou não?
Por Raphael Ventorim, 27 de outubro de 2014 em Fontes e energia
Olá, eu uso meu PC conectado diretamente à tomada e tenho interesse em comprar um filtro de linha para protegê-lo um pouco mais. Porém na minha residência não há qualquer sistema de aterramento e portanto eu fico na dúvida se nestas condições ele ainda protege alguma coisa, visto que ele precisaria do aterramento para "despejar as impurezas" que ele estivesse filtrando.
Ainda assim vale a pena eu usar o filtro?
Se sim, para onde iria essa energia proveniente do ruído ou interferência que foram filtrados?
Usar ou não filtro de linha ou proteção sem aterramento..
Sim você pode e deve usar mesmo sem aterramento e explico porque:
Distúrbio elétrico chamado surto de tensão tem dois modos de aparecer ai na sua tomada, na sua fonte, em seu equipamento..
Modo diferencial: Aonde os surtos de tensão aparecem entre fase e neutro. Para supressão ou atenuação desses surtos o fio terra ou aterramento não se faz necessário. Esse tipo de surto de tensão é o mais comum de acontecer e é derivado do desligamento de grandes máquinas elétricas ao longo da rede ou de manobras no sistema de energia. Uma boa proteção vai proteger contra esse tipo de surto independentemente de ter ou não aterramento ai na sua tomada..
As proteções em geral não são as mais eficazes ao enfrentar esse tipo de surto caso você não disponha do aterramento na tomada. Continua protegendo de algum modo, até mesmo em função do neutro estar aterrado em algum ponto da rede, geralmente lá na entrada de seu prédio, debaixo de relógio medidor de energia.. Essa proteção não é tão efetiva como poderia ser se tivesses um bom aterramento na tomada. Mas ainda protege desses surtos em modo comum.. Até mesmo porque as boas proteções tem pelo menos 3 varistores, pelo menos, o que garante um caminho para o terra (do fase ao terra via um varistor, do terra ao neutro via um segundo varistor e do neutro, via fiação da rede, até o terra lá da entrada de sua casa..
A própria Clamper se vale dessa teoria, ou desse arranjo para estabelecer o que ela chama de Exclusivo sistema patenteado SLFP, (proteção mesmo sem a presença de condutor específico de terra.
Confira ai: http://www.clamper.com.br/produtos-detalhes.aspx?produto=275
Entendi, então vou comprar um filtro com três varistores. Pena que esse aí da Clamper está esgotado, acho que vou dar uma olhada no ebay!