Relé de Proteção Diferenciada contra Fuga Terra
O sistema de proteção diferenciada contra fuga a terra de fabricação HUNTEL, é composto de sensor ajustável de alta sensibilidade denominado rele RDFT-15 e 01 transdutor HK108 atendendo diferentes tipos de aplicações dependendo do transdutor utilizado, tem como função especifica a de proteção de setores em pontes rolantes e áreas específicas, onde existe grande variedade de equipamentos e a necessidade de detectar o lugar da ocorrência de fuga o mais rápido e preciso possível.
O RDFT-15 é um relé ajustável com sensibilidade para detectar correntes de fuga de 50 mA até 5 , fornecendo ao usuário as funções de alarme para fuga eminente em 25% do valor ajustado, que alerta através de sinalização local, e contato seco para sinalização remota , antes que o desarme seja executado, permitindo a tomada de ações preventivas para evitar riscos e acidentes bem como a interrupção de energia elétrica em seu sistema.
Após exceder a corrente de fuga em 100% do valor ajustado, é fornecido um alarme de fuga grave, comutando um contato seco reversível e permitindo que um sinal seja enviado para um sinalizador acústico/ visual, sistema controlador de sobre corrente, ou diretamente à bobina do contator / disjuntor geral para o desligamento imediato do sistema.
Para proteção diferenciada de setores (Transdutor HK108)
O transdutor de corrente deve receber em seu interior um cabo terra proveniente do transformador Isolador
Para cada cabo terra utilizado, deve se usar um conjunto transdutor / rele.
(Concentrador de Alarmes HCK 312 Opcional)
Para proteção geral sem diferenciar o setor (Transdutor HK308)
O transdutor de corrente deve receber em seu interior o cabo terra + as 03 fases proveniente do transformador Isolador.
Somente é necessário o uso de um conjunto transdutor/rele
RDFT-1
O Sistema é adequado a pequenos espaços, como painéis de distribuição, o transdutor é instalado ao longo do cabo terra e combina-se de forma compacta com os relés montados em trilhos DIN.
HK-108
INDICAÇÕES LOCAIS
LED de indicação de falha.
Indica o percentual da corrente excedida (25,50 75%, e 100% ) através dos respectivos LED's
100% (falha grave)
75% (Status da fuga)
50% (Status da fuga)
25% (Falha eminente)
LED de indicação de operação
Potenciômetro de ajuste:
Permite o ajuste da corrente de fuga entre os valores de 0,05 a 6mzw A
Reset (R):
Restaura os alarmes mesmo realizados de falha grave no equipamento, levando o Rele ao modo de operação normal. Deve ser acionada sempre após a ocorrência da mesma.
Teste (T):
Testa todas as funções Eletrônicas e os LED'S do Rele, gerando os sinais de desarme para Fuga grave/ Fuga eminente, permitindo que todo o Sistema seja testado.