Inversor/Carregador Solar 1600W 48V/120V Senoidal MPPT 60A SUN21 - Minha Casa Solar
18/10/2019 03:15:15
12 x de R$ 378,20 com juros
ou R$ 3.719,07 à vista (com 7,00% de desconto no Boleto Bancário)
1 x sem juros de R$ 3.999,00
2 x sem juros de R$ 1.999,50
3 x sem juros de R$ 1.333,00
4 x sem juros de R$ 999,75
5 x sem juros de R$ 799,80
6 x sem juros de R$ 666,50
7 x com juros de R$ 618,03
8 x com juros de R$ 546,02
9 x com juros de R$ 489,87
10 x com juros de R$ 445,24
11 x com juros de R$ 408,69
12 x com juros de R$ 378,20
O ICS1600-120 é um inversor/carregador para energia solar. Possui inversor 48V/120V de 1600W senoidal, controlador MPPT de 60A e carregador de bateria de 10A/20A.
O inversor SUN21 ICS1600-120 fornece eletricidade em 110-120Vca com garantia de 100% de disponibilidade assegurada através do funcionamento com 03 fontes diferentes: a energia solar fotovoltaica, a eletricidade armazenada em baterias e a energia de uma terceira fonte - rede elétrica pública ou gerador à diesel/gasolina. O usuário define qual das fontes de eletricidade será a principal, secundária e a terceira. A comutação entre as fontes é realizada automaticamente.
O inversor/carregador ICS1600-120 possui potência de 1600W (2KVA) para uso constante e 3000W (3,75KVA) em momentos de pico, ideal para armar equipamentos com pico de consumo, como refrigeradores e motores elétricos de pequeno e médio porte. Realiza o fornecimento de energia com onda senoidal pura de alta qualidade e que não provoca interferência no funcionamento de equipamentos mais sensíveis à qualidade de energia.
O inversor solar SUN21 ICS1600-120 requer o uso de baterias de ciclo profundo ou estacionárias para funcionamento (conexão em 48Vcc). Multifuncional, permite que as baterias sejam carregadas de 02 modos: através do controlador de carga interno com tecnologia MPPT de 60A que usa a energia solar fotovoltaica ou através do carregador de baterias CA interno de 20A que usa a eletricidade da Rede pública das distribuidoras ou proveniente de um Gerador à Gasolina/Diesel. O controlador de carga MPPT de 60A do inversor ICS1600-120 permite a conexão de módulos fotovoltaicos com potência total de até 3000W, conectados em arranjos com tensão máxima 145Vcc.
Em locais com acesso à rede elétrica das distribuidoras, o inversor funciona com energia fotovoltaica e também recebe a eletricidade da rede pública. Se o modo "SOL" for selecionado, a energia solar fica definida como a fonte principal e a energia armazenada nas baterias como segunda opção. A rede pública (terceira opção) será utilizada sempre que não houver geração solar, como à noite, ou quando as baterias estiverem descarregadas. A configuração do inversor ICS1600-120 no modo "SOL" permite ao consumidor a possibilidade de reduzir o valor da conta de eletricidade sempre que houver, ao mesmo tempo, geração de energia pelas placas fotovoltaicas e consumo das cargas.
Atenção: este NÃO é um inversor Grid-tie. O ICS1600-120 permite que o consumidor deixe apenas de consumir a eletricidade fornecida pela rede pública. Ele NÃO injeta eletricidade na rede e não permite o recebimento de créditos de energia. Se você precisa de um inversor Grid-Tie, clique Aqui.
Ao configurar o inversor/carregador na opção "UEI" (padrão de fábrica), o ICS1600-120 passa a funcionar como um no-break solar (back-up de energia) e utiliza como fonte de alimentação principal a energia da rede pública. Em caso de instabilidades ou de interrupção no fornecimento de energia, como em apagões, surtos, picos ou quedas de tensão, o inversor alimenta as cargas com a eletricidade armazenada nas baterias. Nessa situação, a autonomia das baterias conectadas ao ICS1600-120 aumenta sobremaneira quando comparada com um "no-break" tradicional que não possui recarga com energia solar.
Em regiões remotas ou sem acesso à rede pública das distribuidoras, o ICS1600-120 funciona com energia solar fotovoltaica e também pode receber a eletricidade de um gerador a diesel/gasolina. A configuração do inversor ICS1600-120 no modo "SBU" define a energia solar como fonte principal, a energia armazenada nas baterias como segunda opção e a eletricidade de um gerador como última opção. As baterias fornecerão energia para o inversor durante o dia, auxiliando a geração solar sempre que necessário. As baterias também irão fornecer eletricidade quando não houver geração solar, como à noite ou em dias nublados/chuvosos. Caso as baterias sejam descarregadas ao nível mínimo, o ICS1600-120 pode utilizar eletricidade fornecida a partir de gerador à gasolina ou a diesel para alimentar as cargas e recarregar o banco de baterias. O ICS1600-120 também pode dar partida automática em geradores com ignição elétrica ("02 fios").
O inversor SUN21 ICS1600-120 conta com 01 ano de garantia contra defeitos de fabricação e assistência técnica no Brasil. Possui chassi reforçado, pesa 12,0KG e tem dimensões de 48cm x 29,5cm x 14 cm. Com sede no Brasil, a SUN21 é um fabricante de equipamentos de alta qualidade desenvolvidos para uso com energia solar fotovoltaica.
O inversor SUN21 ICS1600-120 pode funcionar em conjunto com qualquer gerador que forneça eletricidade estável com onda senoidal pura em 120Vca +/- 48Vca e frequência de 50/60Hz +/-6Hz . O inversor também pode ligar o gerador automaticamente, desde que o gerador possua partida elétrica com "02 fios". Geradores deste tipo tradicionalmente são aqueles tem um botão com duas posições: "on" para ligar e "off" para desligar. O gerador é ligado de forma automática quando a tensão das baterias atinge valores mínimos e é desligado quando a tensão volta a subir para valores normais.
É altamente recomendado que o gerador utilizado tenha no mínimo duas vezes (2X) a potência do inversor SUN21. Muitos geradores portáteis não conseguem funcionar por muitas horas seguidas mantendo a tensão estável em 120Vca quando as cargas consomem mais de 80% da sua potência. O inversor SUN21 só aproveita a eletricidade do gerador quando a tensão está estabilizada em torno de 120Vca +/- 48Vca e a frequência em 60Hz +/-6Hz. Por isso, alguns geradores com saída instável podem não funcionar com o inversor.
Inversor/Carregador Solar 1600W 48V/120V Senoidal MPPT – SUN21 ICS1600-120
Potência nominal de saída 1600W (2KVA)
Eficiência típica: 93%
Consumo próprio – modo inversor e sem cargas: <25W
Tensão mínima da bateria para carregamento solar: 48Vcc
Faixa de operação MPPT 60~115Vcc
Dimensões do inversor: 48cm x 29,5cm x 14 cm
Peso do inversor: 12Kg
Portas para conexão de acessórios: USB
Ficha Técnica Inversor/Carregador Solar ICS1600-120 em português
Manual do Usuário Inversor/Carregador Solar ICS1600-120 em português
O inversor SUN21 ICS1600-120 conta com 01 ano de garantia contra defeitos de fabricação e assistência técnica no Brasil.