Uma visão sistêmica para conservação de água no ambiente construído - PDF
Download "Uma visão sistêmica para conservação de água no ambiente construído"
Cristiana Dreer Martins
1 Uma visão sistêmica para conservação de água no ambiente construído Profa. Dra. Marina S. de Oliveira Ilha FEC/UNICAMP Marina Ilha SBCS08 1
2 Distribuição da água doce superficial MUNDO CONT. AMERICANO Nordeste 3% Sudeste 6% Sul 7% Norte 68% Centro-Oeste 16% ANA, 2007 ANA, ATLÂNT. NE ORIENTAL: < 1200m 3 /hab*dia, Algumas unidades: < 500m 3 /hab*dia Divisão Hidrográfica Nacional (Resolução n. 3/2003 do CNRH): 12 regiões Vazão média por habitante (não disponibilidade real) m 3 /hab*dia AMAZÔNICA TOCANTINS/ARAGUAIA ATLANT. NE OCIDENTAL PARNAÍBA ATLANT. NE ORIENTAL confortável estresse escassez PARAGUAI PARANÁ ATLANT. SUL + URUGUAI ATLANT. LESTE SÃO FRANCISCO ATLANT. SUDESTE Marina Ilha SBCS08 2
3 Disponibilidade subterrânea: parte do escoamento de base dos rios Relação entre demanda e disponibilidade hídrica nos principais cursos d água ANA Relação entre demanda e disponibilidade hídrica ANA ANA Marina Ilha SBCS08 3
4 ANA Urb ind. + rur + anim + irr Vazão de retirada = água captada para atender os diferentes usos. Urb + ind. >> rur + anim + irr ANA Urb + ind. rur + anim + irr Vazão de consumo = água efetiva utilizada. vaz. ret. * Coef. Retorno (u, i: 0,8; rur: 0,5; a,irr: 0,2) Marina Ilha SBCS08 4
5 Média nacional Macrometrópole Paulista São Paulo expandido CAMPINAS 4,8 milhões hab. Comparativo de população: Curitiba 1,8 mi hab. Porto Alegre 1,5 mi hab. Recife 1,5 mi hab. Salvador 2,7 mi hab. Bacia do Alto Tietê SOROCABA 1,4 milhões hab. RMSP 20 milhões hab. BAIXADA SANTISTA 1,7 milhões hab. Marina Ilha SBCS08 5
6 Evolução Populacional e disponibilidade hídrica em milhões habitantes Capital RMSP 36,3 m 3 /s 14,8 m 3 /s 21,0 m 3 /s População Vazão para abastecimento 49,0 m 3 /s 67,7 m 3 /s 70 62,0 m 3 /s vazão m 3 /s Fonte: IBGE (Censo Demográfico) apresentação Sabesp 25/5/2007 Evolução do Consumo Residencial na RMSP Volume por economia / mês (média anual): 22 em m 3 por economia Marina Ilha SBCS08 6
7 Infra-estrutura de saneamento básico - BRASIL água 64% dos domicílios rede de esgoto 35% dos domicílios 10% dos municípios tratam parte do esgoto LEGENDA Índice de atendimento com coleta de esgoto (% população) <10 10 a a 75 >75 Unid. de planejamento com índice = 0 LEGENDA Índice de tratamento de esgoto por Município (%) <10 10 a a a 40 >40 0 ANA, A QUESTÃO DA ÁGUA NAS CIDADES FALTA DE DISPONIBILIDADE Causas naturais; Processos cumulativos de uso predatório: intensificação de usos; desperdícios; poluição Aumento da cobertura dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto e de abastecimento de água + Redução dos desperdícios Implantação de medidas de uso racional e conservação de água Marina Ilha SBCS08 7
8 MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUA Uso Racional da Água - URA Otimização em busca do menor consumo de água possível mantidas, em qualidade e quantidade, as atividades consumidoras Enfoque na demanda Conservação de Água - CA Otimização da demanda somada à implementação de ofertas alternativas de água, empregando água menos nobre para fins menos nobres Enfoque na demanda e oferta Ações de Uso Racional Sensibilização dos usuários Mudança de hábitos de consumo; Estabelecimento de procedimentos para a realização de atividades realizadas por diferentes usuários (ex: higienização ambiental) Incorporação de conceitos de uso racional no manual do proprietário ÁGUA e CIDADE Conscientizar e mobilizar para o uso racional da água de abastecimento e a conservação dos rios urbanos. Gestão da água nas organizações: ~ 3500 gestores Água na escola: RMSP/SABESP ~ 540 professores alunos/5ª. Série 166 escolas em 2008 Marina Ilha SBCS08 8
9 Ações de Uso Racional Redução das perdas e desperdícios; mca: - 30% no consumo Uso de tecnologias economizadoras e de componentes que atendam à normalização (PBQP-H); Gestão da demanda coleta de dados medição, controle de riscos e tomada de decisão) MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA: É mais uma questão de justiça social, alguns autores citam reduções de 15 a 25% no consumo Oliveira, Ilha, Gonçalves, /2 pagaria + de 50% do volume consumido; 1/2 pagaria de 50% do consumo efetivo Marina Ilha SBCS08 9
10 Uso de fontes alternativas Exigências mínimas da água não-potável em função das atividades na edificação Fontes alternativas mais empregadas em sistemas prediais: Água pluvial Água cinza Água subterrânea Projeto e implantação de sistemas de fontes alternativas em edifícios aspectos a serem considerados POSICIONAMENTO CBCS água da rede pública padrão de potabilidade recomendado pelo Ministério da Saúde, sendo o controle da qualidade realizado pelas concessionárias até a entrada dos edifícios. Não existe fiscalização da qualidade da água no sistema predial. Assim, a quem compete o controle da qualidade da água no sistema predial? Marina Ilha SBCS08 10
11 Projetistas, construtores e gestores têm conhecimento de quais fatores hidráulicos e contaminantes podem se combinar para produzir um risco sanitário quando da existência de uma conexão cruzada? E dos pontos potenciais de contaminação? Capacitação de profissionais e empresas para elaboração de projetos, fabricação, execução, manutenção e gestão de sistemas prediais de água não-potável; Desenvolvimento de tecnologias que reduzam significativamente a ocorrência de conexão entre as fontes de água potável e não-potável e, consequentemente, os riscos de contaminação dos ambientes e à saúde dos usuários. Implantação de processos de avaliação técnica de sistemas prediais de água não-potável (base: metodologia preconizada pelo PBQP-H e projeto SINAT Sistema Nacional de Avaliação Técnica) a possibilidade de contaminação dos ambientes e os riscos à saúde dos usuários são minimizados; Marina Ilha SBCS08 11
12 Os parâmetros de qualidade de água para os usos restritivos não potáveis devem ser observados. Temos legislação e normalização específica? ÁGUA CINZA ÁGUA PLUVIAL NBR 15527:2007 Classe NBR 13969/97 tanques sépticos Uso Previsto Parâmetros de qualidade da água de reúso Marina Ilha Realização de testes periódicos Classe 1 Lavagem de carros e outros usos que requerem contato direto do usuário com a água com possível aspiração de aerossóis pelo operador incluindo chafarizes **Nível de tratamento sugerido: tratamento aeróbio (filtro aeróbio submerso ou LAB) seguido por filtração convencional (areia e carvão ativado) e cloração. Turbidez Coliformes fecais Sólidos dissolvidos totais ph Cloro residual < 5 NTU < 200 NPM / 100 ml < 200 mg/l 6 a 8 0,5 a 1,5 mg/l definição de parâmetros de qualidade da água nãopotável associados a cada uso final. Em aplicações específicas e com maiores riscos associados ao uso, os parâmetros e controles devem diferenciados; documentação técnica referencial base para a proposição de regulamentos, normas técnicas, códigos de práticas, manuais técnicos, materiais de apoio à educação ambiental, etc; Marina Ilha SBCS08 12
13 as tubulações devem ser diferenciadas por cores e materiais, os componentes não podem ser intercambiáveis com as tubulações do sistema de água potável, uso de componentes de acesso restrito reservação de água não-potável independente da reservação do sistema de água potável. Complementação com água potável poderá ocasionar a interligação entre as duas de água. comunicação visual deve ser acessível aos usuários que utilizam o sistema. Divulgação de informações aos usuários finais e treinamento das equipes de operação dos sistemas prediais de água não-potável, explicitando os riscos envolvidos e os procedimentos e cuidados a serem implementados aproveitamento de água subterrânea, além da preocupação com a qualidade e a possibilidade de contaminação devem ser consideradas as questões relacionadas à estabilidade do solo. Marina Ilha SBCS08 13
14 estudos que aprofundem o conhecimento da aplicação de soluções de sistemas prediais de água nãopotável em edifícios e do seu real comportamento sob condições de uso elementos de tratamento e armazenamento da água e demais componentes; Envolvimento dos agentes públicos e privados para a proposição de bases de políticas públicas que contribuam para o aumento da sustentabilidade e a segurança dos usuários, com a participação de todas as partes interessadas O uso de fontes alternativas de água pode ser uma solução adequada para determinadas tipologias de edifício, desde que sejam observados critérios de projeto, execução, operação e manutenção dos sistemas, que se implante um processo de gestão monitoramento e controle e que se definam as responsabilidades pela eventual ocorrência de contaminação da água e de riscos de saúde dos usuários. Marina Ilha SBCS08 14
15 Caso estes aspectos sejam negligenciados poderá haver um retrocesso no processo de difusão e evolução do emprego de sistemas de fontes alternativas de água Obrigada! Marina Ilha SBCS08 15