APS Fornecimento de água pela Concessionária Marcelo Padua 7º Civil A
Marcelo Padua | comentários
FACULDADE DE ENGENHARIA E CIÊNCIAS AGRÁRIAS - FAECIA
CURSO: ENGENHARIA CIVIL - 7º PERÍODO - TURMA A
DISCIPLINA: INSTALAÇÕES PREDIAIS I
PROFESSOR (A): CELSO CURSINO GUIMARÃES
O FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA
MARCELO ALFREDO S. DE PADUA
Trabalho apresentado como requisito parcial de avaliação na disciplina Instalações Prediais I do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia e Ciências Agrárias do Centro Universitário de Patos de Minas, sob a orientação do professor Celso Cursino Guimarães.
Entrevista feita com o Eng.º Júlio César da Concessionária COPASA – na data de 04/03/2013
A partir do consumo diário de água calculado para um prédio residencial ou de outra destinação, como o engenheiro especifica a bitola do tubo de entrada de água de um prédio (pode copiar e colar a tabela)? Ou como a concessionária o determina? Há casos excepcionais? Quais?
As ligações em 100% dos casos das residências são de ½" e, também em 98% nas Industriais, podendo ser de ¾" se for solicitado pelo Empreendedor caso comprove a necessidade. Para o dimensionamento é seguido à tabela de dimensionamento abaixo.
Fonte: http://www.COPASA.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=804&sid=45
Entre consumo misto no mesmo prédio, entre residencial e comercial, qual prevalece? É a soma deles ou não? Por quê?
A água é a mesma para todos, mas os valores são diferenciados na hora da cobrança. Tem uma tabela de cobrança e esta que é a seguida. Sendo que o que prevalece é o maior consumo. Nos novos empreendimentos tem a opção de um modelo novo agora aplicado na COPASA como me foi descrito por ele:
No caso de Condomínios em geral. O Engenheiro da Obra instala um cavalete principal na entrada e depois coloca um cavalete para cada usuário em separado. A COPASA vai e instala os Hidrômetros em cada um destes cavaletes. Na hora da cobrança somam-se as leituras dos ramais e diminui-se com a leitura do Hidrômetro principal. Então se consegue separar certinho qual foi o gasto de cada usuário e essa diferença que sobra é paga pelo Condomínio.
Como saber se a rede de água da concessionária tem vazão suficiente para o consumo previsto diário (ou mensal) do prédio ou empreendimento a ser construído?
Depende da população, no caso de Patos de Minas está em torno de 120 a 140 mil e faz uma média de gastos por dia. É feita um per capita que varia de acordo com o estabelecimento por pessoa, sendo que o mínimo de 3,6 pessoas/casa. A vazão é calculada para o consumo em 24h, mas sabem que só é utilizado em torno de 12h.
Se o projeto for bem elaborado pelo engenheiro projetista, a concessionária oferece algum serviço de suporte para análise do projeto predial de água (e esgoto)? – Durante a execução da obra, existe algum serviço de apoio da concessionária para acompanhar o serviço? Como ele é feito? É oneroso (em que bases) ou gratuito?
O projeto chega ao escritório da Concessionária daí ele é enviado a Araxá para análise e possíveis correções depois de analisado ele volta ao Empreendedor que o corrige. A COPASA quando instala o Hidrômetro, depois da ligação feita no empreendimento, e aí acompanha a saída de água e se verificar vazamentos os indica e aguarda o Empreendedor os corrigir. Não há ônus sobre este apoio.
Se o engenheiro fornece o endereço, a concessionária tem informações sobre a pressão estática disponível naquele local em M.C.A ou KPa? Se não, tem como o engenheiro projetista solicitar da concessionária uma medição piezométrica no cavalete provisório da obra?
O Empreendedor faz uma carta de solicitação a COPASA com sua locação, daí são enviados técnicos para o local que medem a pressão da água e o resultado vem em Metros por Coluna D'água – M.C.A.
Se eventualmente o empreendimento (prédio, condomínio ou loteamento) estiver em área de parcelamento de uso de solo irregular, como pode ser feito o fornecimento de água?
A COPASA atende a Prefeitura, então somente serão feitas ligações em áreas liberadas pela Prefeitura.
Quem efetua os testes de rede e ligação de água no empreendimento, existência de vazamentos (estanqueidade), alinhamento, posição correta de medidores, etc?
Os testes de rede interna e ligação são de responsabilidade do empreendedor, que ficará com o ônus dos respectivos concertos. A COPASA liga o Hidrômetro e é responsável até o ponto de entrada da água.
Como são os cavaletes medidores usuais (de ½" e ¾"). Que parte é responsabilidade de execução da obra (usuário) e qual é de responsabilidade da concessionária, incluindo manutenção e troca? (pode copiar e colar o esquema fornecido pela concessionária do cavalete para instalação do hidrômetro) – Existe opção da concessionária se responsabilizar por toda a ligação, incluindo cavalete, serviço de pedreiro, material de instalação e medidor? Se existir, que ônus traz ao consumidor?
A COPASA fornece esquema para o usuário preparar o cavalete e o instalar, ou também se o usuário quiser instala o cavalete e depois o cobra na fatura pelos serviços. Sendo que manutenção e tudo referente depois do ponto de entrada por responsabilidade dos usuários. Os hidrômetros, recomposição do piso e a canalização da rua até o ponto de entrada responsabilidade da concessionária, sem ônus.
Esquema do Cavalete:
Se for empreendimento tiver várias unidades (apartamentos e lojas), podem ser feitas as ligações individuais de medidores para cada unidade? Como são feitas as ligações se houver reservatórios inferior e superior? Como são feitas as leituras se os medidores estiverem situados em local de difícil acesso, por exemplo, na saída dos reservatórios superiores? É possível isto?
Sim, podem ser feitas ligações individuais. A ligação principal é feita na entrada da edificação. E os pontos demais podem ser feitos individuais para cada apartamento no ponto de entrada depois do hidrante principal, sempre em pontos de fácil acesso, onde a leitura possa ser feita até mesmo com a residência fechada.
Liste as peças, tubos (PVC e FoFo) e conexões que compõem o cavalete.
Estão abaixo todas as conexões, tanto de ½" quanto de ¾", retiradas do Manual fornecido pela COPOSA no dia da entrevista.