Olá , tenho um reservatório baixa pressão de 200 litros. Tenho problema de pressão da água quente . Quanto mais quente minha água, menor a pressão, geralmente diminui a pressão quando a agua esta acima de 55 graus . Sabem o que pode ser ?
Obrigado pelo comentário. Sempre que quiser, estamos à disposição. Talvez não consiga responder com tanta agilidade, mas procuro responder à maioria das perguntas.
Me explique melhor este seu problema? Um pressurizado deve ser colocado depois da saída do boiler para pressurizar a rede de água fria de sua casa. A questão é que ele aumenta muito a vazão de água. Se você não tiver um sistema com uma boa margem de segurança para a demanda, poderá ficar sem água quente o suficiente para atender a sua.
Boa tarde, estou com uma duvida no meu controlador eletronico. O meu boiler não possui poço termometrico para medir a temperatura interna do boiler. O fabricante do boiler falou para eu medir a temperatura no suspiro. Já o fabricante da controladora falou para medir no cano de saida para consumo. Estou medindo no cano de saida para consumo, mas depois que fecho a torneira a medição de temperatura começa a cair. Pelo que entendi, o cano esfria mesmo se a agua no boiler estiver quente. Entendo que o ideal seria colocar o sensor dentro do boiler, mas não tenho como fazer isso. Onde é melhor medir? No respiro ou no cano de saida? Obs: coloquei até isolante termico em volta do sensor e do cano para tentar não perder calorias, mesmo assim com a agua no boiler a 60 graus o cano de saida mede 45 quando as torneiras estão fechadas.
Se você abre a água quente, a tendência é que, aos poucos, ela vai esfriando porque automaticamente entrará água fria no Boiler. O ideal é que faça um poço de sensor no próprio cano onde está colocando o sensor. Pesquise sobre isso e deve encontrar onde comprar. Pode ser logo na saída de água quente mesmo. Se colocar no suspiro, pode atrapalhar a ventilação e até mesmo estragar seu equipamento.
Bom dia. Coloquei um boiler de 600 litros, o instalador disse q necessito de 6 placas de 1×1,5, mas não tem espaço disponível no telhado. Pergunta: existe outras opções de placa mais compacta com mesma eficiência? Obrigado
Os coletores de tubo de vácuo são mais eficientes e tendem a ocupar menos espaço. Avalie se é possível colocar os coletores em outro local, até mesmo mais altos do que o boiler. Neste caso, deve pensar em uma circulação forçada por meio de bomba. E você pensa: mas bomba, será que vai gastar muita energia para ela? O gasto na bomba é pouco considerado em relação a toda a economia do sistema.
Bom dia, tenho um problema com minha instalacao e nao conseguimos resolver. Apos cerca de 20 minutos de banho a agua esfria, porem se aguardarmos umas 3 horas a agua volta a ficar quente, isso ocorre mesmo em banhos tomados a noite, ou seja volta a esquentar de madrugada, sem sol. Após esse intervalo a agua é extremamente quente, como se tivesse ficado no sol. Nao há reducao de fluxo de água quando o problema surge e mesmo fechando toda a agua fria nao resolve. Ja verificamos todas as conexoes e mudamos a altura da caixa, sem sucesso. Agradeco qualquer ajuda.
Imagino que você não tem mais contato com o fabricante do reservatório. Mas acredito que isto tem a ver com algum tipo de pescador de água dentro do reservatório. Pode ser um problema nele que o leve a coletar a água, em um determinado momento, no fundo do reservatório, onde a é mais fria. Não sei qual tipo é o tanque do seu equipamento. Talvez você tenha que trocá-lo.
Qual a melhor opção? Aumentar o número de Placas de Aquecimento (já que servem também de armazenamento de água quente) ou aumentar o tamanho do Boiler ( sabendo que para a manutenção do aquecimento poderá utilizar a resistência elétrica)???