O que pode causar o consumo em excesso do ar condicionado? - habitissimo
O que pode causar o consumo em excesso do ar condicionado?
Na instalação elétrica, o que pode causar o consumo em excesso do ar condicionado?
Amanda Micaele perguntou sobre
Waldemat respondeu... Particular - há 1 año
Desculpe, meu nome está errado, termina com "R".
Para melhorar o consumo, ou seja, menos gasto de energia, tudo que foi dito é correto.
quando usamos um ambiente Condicionado, queremos numa temperatura agradavel,
REFRIGERADO e não CONGELADO;
nós não somos comida para ser conservada para consumo no futuro e nem para ficar debaixo de um hidredom.
Quando a natureza está muito GELADA o que fazemos: nos aquecemos o suficiente e agradavelmente, e
não pra suarmos, certo.
Quando a Natureza está QUENTE queremos uma temperatura corporal agradavel.
Então se lá fora está com a temperatura em 30° graus, um ambiente com REFRIGERAÇÃO entre 24/26° graus é bom.
Então, como uma Máquina de Condicionador de Ar também interage com a temperatura EXTERNA se colocarmos muito Frio no ambiente INTERNO a máquina irá trabalhar mais.
O importante é ter um ambiente só REFRIGERADO.
5sense Arquitetura e Acessibilidade replicou... 5Sense Arquitetura E Acessibilidade (Campina Grande, Paraíba) 5Sense Arquitetura E Acessibilidade - há 1 año
Correto, normalmente oriento os clientes à deixar uma diferença de 5º entre EXTERNO E INTERNO.
João junior respondeu... Garotoobediente Instalações Elétricas (Serra, Espírito Santo) Garotoobediente Instalações Elétricas - há 1 año
Boa tarde, um dos principais motivos do excesso de consumo de energia elétrica em relação aos ar-condicionados são:
1)Deixar portas, janelas, buracos no cômodo com o ar-condicionado em funcionamento.
2)Ao ligarmos e desligarmos o ar-condicionado ocorre o chamado pico de corrente que faz com que o consumo ao final do mês venha em excesso.
Bom esses são os dois principais motivos, espero ter ajudado de alguma forma e sucesso pra você.
5sense Arquitetura e Acessibilidade respondeu... 5Sense Arquitetura E Acessibilidade (Campina Grande, Paraíba) 5Sense Arquitetura E Acessibilidade - há 1 año
Excesso de equipamentos no ambiente.
Excesso de pessoas no ambiente.
Diferença de temperatura entre INTERNO E EXTERNO acima de 5º
Ambiente maior (m²) do que o Ar Condicionado Suporta.
Almir Bispo de Souza respondeu... Abs Manutenção E Reformas (São Paulo Zona Sul, São Paulo) Abs Manutenção E Reformas - há 1 año
se deixar saída de ar frio pra fora ou deixar porta aberta por muito tempo ou ficar abrindo e fechando com muita frequência tambem
pode aumentar o consumo do ar condicionado quanto mais vedado
o ambiente ajuda consumir menos
Marcelo Andrade respondeu... Eu Te Levo. (Barueri, São Paulo) Eu Te Levo. - há 1 año
Equipamento mal dimensionado,fiação não compatível com aparelho, local inadequado do condensador, ambiente climatizado com áreas abertas e falta de manutenção preventiva.
as respostas ja mencionadas estão corretas, mas posso ser um mais especifico, existe um componente eletrônico na placa chamado relé de potencia, as vezes ele cola os contatos e o ar não desliga, pode ser tbm o sensor de temperatura descalibrado que nao esta lendo a temperatura ambiente corretamente dai o ar tbm nao desliga quando alcança a temperatura desejada
aqui no meu perfil tem o link do meu canal no youtube com quase 700 videos. pára mais detalhamento sobre diversos defeitos em ar condicionado, basta clicar nele.
O mau dimensionamento do cabo ou do aparelho de ar condicionado ou instalação elétrica mau feita.
Carlos Eduardo Lopes respondeu... Particular - há 1 año
Existem alguns fatores como mau dimensionamento do aparelho, mau posicionamento do termostáto, caso o mesmo tenha sido instalado e o constante abrir de portas ou janelas permitindo que o ar quente invada o ambiente a ser refrigerado.
Amanda, verifique a área a ser refrigerada X potência do ar condicionado. Caso não esteja compatível o seu consumo será maior.
R: O subdimensionamento de cabos eletricos que esquentam e consomem mais
ludear instalação e manutenção replicou... Ludear Instalação E Manutenção De Ar Condicionado (São Paulo Zona Leste, São Paulo) Ludear Instalação E Manutenção De Ar Condicionado - há 1 año
O mal isolamento das tubulações, mal dimensionado e instalação inadequada
Daniel Rocha (Summer Cool Facilities) replicou... Summer Cool Facilities (São Paulo Zona Leste, São Paulo) Summer Cool Facilities - há 1 año
Um dos principais vilões na instalação elétrica de sistemas trifásicos pode ser o desbalanceamento das fases. Isso ocorre com muita frequência e é uma premissa de startup do equipamento, porem, se não for levado em consideração pode acarretar em grandes transtornos.
Exemplo: Existem locais que o sistema trifásico é destinado apenas para o uso do ar condicionado e todo o restante do sistema, como tomadas de uso comum, chuveiro, torneiras, dentre outros, são do tipo bifásico. O erro está quando as 03 fases R, S e T são levadas apenas para o quadro do ar condicionado e não para todos os quadros elétricos, causando um desbalanceamento na chegada de tensão de 02 fases no equipamento de ar condicionado.
Com as fases desbalanceadas, logo se tem uma baixa tensão fornecida e de acordo com o calculo de potencia, a corrente elétrica irá subir, causando auto consumo de energia elétrica e comprometendo a garantia, peças e segurança do equipamento.