BATERIAS DE CONDENSADORES E FILTROS DE HARMÓNICAS PARA BAIXA TENSÃO - PDF
Download "BATERIAS DE CONDENSADORES E FILTROS DE HARMÓNICAS PARA BAIXA TENSÃO"
Jonathan Valente Macedo
1 BATERIAS DE CONDENSADORES E FILTROS DE HARMÓNICAS PARA BAIXA TENSÃO
2 APRESENTAÇÃO As baterias de condensadores são fabricadas em As baterias estão previstas para: quatro versões: MONTAGEM EXTERIOR OU INTERIOR VERTICAL, HORIZONTAL, MINI E DE PAREDE. GRAU DE PROTECÇÃO IP20 (INTERIOR) Cada bateria é constituída por um conjunto variável de COR CINZENTO RAL 702 escalões, comandados por um relé varimétrico que tem a função de manter a instalação com o factor de potência dentro do valor previamente regulado, introduzindo ou retirando escalões. CONSTITUIÇÃO CADA BATERIA É ESSENCIALMENTE Contactores CONSTITUÍDA POR: Contactores estáticos (opcional) 1 Relé varimétrico de ou 12 escalões Reactâncias de blocagem anti-harmónicas (opcional) de fabrico Nokian Interruptor geral (opcional) Condensadores trifásicos de fabrico Nokian Conjuntos tripolares de corta-circuitos com fusíveis
3 CARACTERÍSTICAS CONDENSADORES Fabrico: Nokian Tipo: secos, autocicatrizantes, protegidos internamente Dieléctrico: filme de propileno metalizado Tensões nominais: 220v...90v Frequência nominal: 50/0 Hz Nível de isolamento: Kv rms/15kv crista Perdas: 0,5w/kvar Sobretensão permanente: 1,1xUn Sobrecarga permanente: 1,xln Temperatura de funcionamento: -0º C/ + 0ºC Normas de fabrico: IEC (199-2), IEC (1995) Os condensadores utilizados em cada caso são sempre fabricados para uma tensão superior. Resistências de descarga electrónicas, sem perdas (opcional). RELÉS VARIMÉTRICOS Fabrico: Nokian Número de escalões: ou 12 Tensão de medida e de alimentação: 110V/20V/00V Corrente de medida: 0...1A(só no NC 12) OU 0...5A Sequência de funcionamento: 1:2: normal; 1:1:1 amontoar; 1:2:2 circular; optimizada Idiomas: Português, Castelhano, Inglês, Francês, Alemão, Finlandês ou Sueco Afinação automatica ou manual do C/K Regulação do factor de potência 0,85 ind ,90 cap. (dupla no NC 12) Selecção automática de polaridade do T.I. Afinação da temporização seg. (900 seg. NC 12) Funcionamento manual/automático Display com informação de factor de potência, afinações e dez alarmes (12 alarmes no NC 12) Porta de comunicação RS85 (NC 12)
4 EXEMPLO NÃO EXAUSTIVO DE POTÊNCIAS NORMALIZADAS E DIMENSÕES MODELOS VANTAGENS TIPO POT. KVAR 00V/50HZ Nº ESC. DIMENSÕES (MM) H L P TIPO MINI "M" pequenas potências dimensões mínimas preço mínimo M2X2,5/N M2X5/N M2X5+10/N MX10/N M2X(10+10)/N M10+2X20/N M2X20+25/N TIPO PAREDE "P" fixação acima do nível do solo (parede) maior robustez P5+2X10+2R/N P5+X10+1R/N P10+2X20+2R/N P2X10+2X20+1R/N P15+2X0/N P20+2X0/N TIPO HORIZONTAL "H" menores dimensões em altura e profundidade custo inferior MODELO H25+2X50+1R/N H2X25+2X50+1R/N H25+X50+2R/N HX50/N H2X25+X50+1R/N HX50/N TIPO VERTICAL V V25+X50/N V5X50/N V2X25+X50/N V7X50/N12 V50+7X75+2R V12X75/N TIPO VERTICAL V COM INDUCTÂNCIAS DE BLOCAGEM (189hz) V25+X50/N V25+5X50/N V25+7X50/N12 V50+5X75/N V50+10X75/N
5 INFORMAÇÃO ADICIONAL Sempre que numa instalação existam significativas harmónicas notórias no sistema, a correcção do factor de cargas não lineares, tais como variadores de potência deverá ser efectuada através de condensadores velocidade, rectificadores, fornos de arco, etc., estas com reactâncias de blocagem associadas. geram excessivas correntes harmónicas, que Nestas circunstâncias, os condensadores a utilizar deverão ocasionam distorções indesejáveis em tensão e em ser sobredimensionados em tensão. Exemplo: para uma corrente. Por outro lado, a colocação de baterias de rede de 00V utilizaremos condensadores para 525V. condensadores convencionais nessa situação, poderá amplificar as harmónicas presentes, devido ao circuito ressonante formado entre os condensadores e a rede. Assim, sempre que sejam detectadas distorções Sempre que solicitada, a NOKIAN procede a estudos para dimensionamento de baterias de condensadores com blocagem anti-harmónicas, ou, se necesário, filtros para eliminar harmónicas. ESQUEMAS ELÉCTRICOS 20 Kv 20 Kv 20 Kv 00 V 00 V 00 V Carga R Carga R Carga R 189 Hz 189 Hz 189 Hz 5º H 7º H 11º H Bateria de Condensadores Bateria c/ Induntâncias de Blocagem Filtro de Harmónicas
Varlogic NR6, NR12. Relé varimétrico. Manual de instalação
Varlogic NR6, NR12 Relé varimétrico Manual de instalação Relé varimétrico NR6 / NR12 MANUAL DE UTILIZAÇÃO 1. Generalidades.....3 1.1 Segurança...3 1.2 Descrição...3 2. Descrição...5 3. Ecrã...6 4. Procedimento