Qualiwatt - Eletrônicos com Qualidade e Potência | Produtos - QW507 - Relé de Impulso Eletrônico Reversível Sinaliza Carga Ligada / Carga Desligada e Sem Efeito Memória 220V
Você está localizado em: Home » Produtos - QW507 - Relé de Impulso Eletrônico Reversível Sinaliza Carga Ligada / Carga Desligada e Sem Efeito Memória 220V
QW507 - Relé de Impulso Eletrônico Reversível Sinaliza Carga Ligada / Carga Desligada e Sem Efeito Memória 220V
Nesta versão do dispositivo disponibiliza-se um condutor ligado ao terminal NF do relé existente internamente ao produto. Este terminal possui, evidentemente, uma capacidade de comutação de carga menor que aquela disponível no contato NA. Esse terminal pode ser um recurso útil quando o dispositivo é utilizado em sistemas de automação. Com a bobina do relé interno desenergizada os fios vermelho e cinza estarão ligados; com a bobina energizada os fios vermelho e preto estarão ligados.
Além disso, disponibiliza-se o recurso de sinalização através da conexão de led's em um ou mais pontos onde existirem pulsadores de comando ou apenas um quadro sinóptico. Enquanto o dispositivo estiver no estado ligado (bobina do relé interno energizada), um (ou mais) led(s) instalado(s) de forma adequada (ver Diagrama de Instalação) estará(ão) permanentemente aceso(s). Enquanto o dispositivo encontrar-se no estado desligado o(s) led(s) encontrar-se-á(ão) piscando de forma intermitente.
O produto não apresenta Efeito Memória: quando da falta de energia elétrica e após seu retorno, a carga ficará desligada, não importa o modo em que se encontrava antes dessa ocorrência.
2.	Potência de comutação:
contato NA (fio preto) até 1.000 W (lâmpadas incandescentes comum e halógena) ou 250 W (lâmpada fluorescente compacta ou led com reator eletrônico).
contato NF (fio cinza) até 500 W (lâmpadas incandescentes comum e halógena) ou 100 W (lâmpada fluorescente compacta ou led com reator eletrônico).
3.	O condutor branco pode ser ligado a fios de no mínimo 0,5 mm2, enquanto os condutores amarelo, vermelho, preto e cinza devem ser ligados a fios de bitola pelo menos 1,5 mm2.