CP Ponto - Inversor WEG (Modbus RS-485 Ponto Master) | Tutoriais | Base de conhecimento | Altus
CP Ponto - Inversor WEG (Modbus RS-485 Ponto Master)
Este documento descreve a utilização do CP da Série Ponto com Inversor WEG modelo CFW09.
O objetivo principal é orientar a configuração da comunicação MODBUS entre o CP e o Inversor. O inversor está utilizando a placa de comunicação EBA. O controle local será através do teclado do Inversor e o controle remoto através da comunicação MODBUS.
• CP – PO3247
• Inversor de Freqüência – CFW09
• Placa de expansão - EBA
• Terminadores de rede – AL-2600
• Cabo de programação do CP – AL1715.
• Cabo de comunicação (Entre os dois terminadores de rede) – AL2306
• Cabo de comunicação (CP e terminador de rede) – AL2305
• Software de Programação do CP – MasterTool MT8000
3 Configurando o Inversor de Freqüência
3.1 Energizando o inversor
- Conectar o cabo de alimentação nos bornes R (1), S (2) e T (3).
- Conectar os cabos do motor nos bornes U (4), V(5), W(6).
- Ligar a alimentação e aguardar o inversor inicializar.
3.2 Configurando os parâmetros do motor
- O primeiro procedimento a ser adotado para funcionamento da aplicação é a configuração dos parâmetros do motor. Estas informações estão na placa do motor a ser utilizado.
- Os parâmetros a serem ajustados são:
P400: Tensão nominal do motor
P401: Corrente nominal do motor
P402: Velocidade nominal do motor
P403: Freqüência nominal do motor
P404: Potencia nominal do motor
3.3 Configurando os parâmetros de controle do Inversor
- Nesta aplicação utilizamos o controle local através do teclado e o controle remoto como Serial (através da comunicação MODBUS).
- Os parâmetros a serem configurados são:
P220: Seleção de Local/ Remoto -> Define onde é realizada a troca do controle local/remoto.
Utilizado a opção Serial. Valor: (6)
P221: Seleção de Referência Local. Valor: (0) Tecla
P222: Seleção de Referência Remoto. Valor: (9) Serial
P223: Seleção Giro Local. Valor: (2) Tecla H
P224: Seleção Gira/Pára Local. Valor: (0) Teclas I O
P225: Seleção JOG Local. Valor: (1) Tecla
P226: Seleção Giro Remoto. Valor: (5) Serial Horário
P227: Seleção Gira/Pára Remoto. Valor: (2) Serial
P228: Seleção JOG Remoto. Valor: (3) Serial
3.4 Configurando os parâmetros de comunicação
- Para estabelecer a comunicação entre o CP e o Inversor é necessário ajustar os parâmetros de comunicação. Estes devem ser idênticos nos dois equipamentos para não haver erros de comunicação. Os parâmetros são:
P312: Tipo de Protocolo Serial. Valor: (1). MODBUS RTU, 9600 bps, sem paridade.
P308: Endereço do Inversor na rede MODBUS. Valor: (2)
- Abrir o software MasterTool XE.
- Na janela Criar Novo Projeto configure conforme desejado e clique em OK.
4.2 Configurando o Barramento
- Para realizar a configuração do barramento clique na opção Barramento localizada na treeview conforme figura abaixo:
- Na janela Módulo de Configuração clique em Executar.
- O software ProPonto será executado. Selecionar os módulos do lado esquerdo e arrastar até a posição correta. A ordem dos módulos deve respeitar o barramento que está fisicamente montado. Caso a posição seja invalida uma mensagem de erro é apresentada.
- No tutorial apenas foi inserida a CPU.
- Finalizada a configuração clique no botão para verificar o projeto. Caso não ocorra nenhum erro a mensagem abaixo é apresentada:
- Salvar o projeto clicando em e fechar o ProPonto retornando ao MasterTool.
- Na janela de Configurações clique no botão Ler para importar a configuração do ProPonto para o MasterTool.
- A configuração do barramento será apresentada como na tela abaixo:
- Para criar um módulo Principal vá ao menu: Módulo -> Novo ou clique com o botão direito do mouse sobre a opção Execução -> Criar Novo conforme figura abaixo:
- A janela Criar Novo Módulo será apresentada. Selecione no campo Tipo de Módulo a opção Módulo Principal e em Nome do Módulo colocar um nome para identificação do mesmo.
- Clique OK. A tela para edição do ladder será aberta. Como o objetivo do tutorial é a comunicação ente o CP e o Inversor apenas foi inserida uma instrução NEG para validar o módulo.
- Clique em salvar .
4.4 Configurando os parâmetros gerais
- Os CPs da Série 3x47 necessitam que sejam declarados alguns operandos para controle do relógio de tempo real.
- Para configurar estes operandos clique na opção Parâmetros Gerais localizada na treeview do projeto.
- Após a realizar configuração clique em Aplicar.
4.5 Habilitando a comunicação MODBUS
- Para habilitar a comunicação através do protocolo MODBUS clique em Configuração do CP, localizada na treeview do projeto.
- Na opção Configuração das COMs selecione o protocolo MODBUS Mestre na porta de comunicação COM2 (RS485).
4.6 Configurando os parâmetros de comunicação
- Para configurar os parâmetros de comunicação clique em COM2 localizada na treeview do projeto.
- A janela de configuração da porta COM2 será apresentada:
- Clique no botão Propriedades da COM...
- Configure os parâmetros de comunicação de maneira idêntica aos configurados no Inversor.
- Ainda na janela de configuração da COM2 clique no botão Avançado. A janela de Configurações Avançadas será apresentada.
- Configure os operandos de Status e Diagnósticos da comunicação e clique em OK.
4.7 Adicionando as relações MODBUS
- Agora é necessário realizar as Relações MODBUS. Estas relações são a equivalência entre as variáveis do CP (Memória, Auxiliar, Saída...) com os endereços das variáveis MODBUS.
- Para adicionar uma relação clique no botão Inserir Relação. A janela de Edição de Relação MOBUS Mestre será aberta. Nesta janela são configuradas as relações:
4.7.1 Inserindo relação para leitura dos Parâmetros do Inversor
- Através da rede MODBUS, é possível acessar todos os parâmetros disponíveis para o CFW09.
- Parâmetros: são aqueles existentes nos inversores cuja visualização e alteração é possível através da HMI (Interface Homem - Máquina). Ver manual.
- Os parâmetros estão disponíveis nos endereços MODBUS conforme tabela abaixo:
- Abaixo um exemplo de relação MODBUS para realizar a leitura dos parâmetros P1 a P7:
- Esta relação realiza a leitura de 7 parametros do escravo número 2. Os endereços lidos são 2 a 8 (40002 a 40008) e colocados nas memórias M100 a M106 respectivamente.
4.7.2 Inserindo Relação para Variáveis Básicas
- Através da rede MODBUS, é possível acessar as Variáveis Básicas disponíveis para o CFW09.
- As Variáveis Básicas estão disponíveis nos endereços MODBUS conforme tabela abaixo:
- Algumas Variáveis Básicas são somente leitura e outras permitem escrita. São elas:
V00 -> Indicação do Modelo do Inversor. Deve aparecer o valor 8 para o modelo CFW09.
V02 -> Indicação do estado do Inversor. (Variável de leitura).
V03 -> Seleção de comando lógico. Esta Word é divida em dois bytes onde cada bit possui um comando. São eles:
• Bit 8 -> Habilita Rampa
• Bit 9 -> Habilita Geral
• Bit10 -> Sentido da Rotação
• Bit11 -> JOG
• Bit13 -> Não usado
• Bit14 -> Não usado
• Bit15 -> "Reset' Inversor
V04 -> Referência de Velocidade dada pela Serial. É definida a velocidade do motor.
V06 -> Estado dos modos de operação. (Variável de leitura).
V07 -> Estado dos modos de operação. (Variável de escrita).
V08 -> Velocidade do Motor.
- O Inversor pode ser comandado pela Variável Básica 03 ou através dos bits de comando.
- Abaixo um exemplo de relação MODBUS para escrever a Referência de Velocidade é:
- Esta relação realiza a escrita em 1 variável no escravo número 2. O endereço em que será realizada a escrita é o 5005 (45005) que corresponde à memória M110 do CP.
- A escrita nesta variável deve respeitar a seguinte condição descrita no manual do inversor: Esta variável é apresentada utilizando 13-bits de resolução. Portanto, o valor de referência de velocidade para a velocidade síncrona do motor será igual a 8191 (1FFFh).
Este valor deve ser utilizado somente como uma velocidade de base para calcular a velocidade desejada (velocidade de referência).
1) Motor 4-pólos, 60Hz, velocidade síncrona = 1800rpm e referência de velocidade = 650rpm
1800 rpm - 8191
650 rpm - X = 2958 = 0B8Eh
- Este valor 2958 deve ser escrito na Memória M110, a qual representa a referência de velocidade do motor.
4.7.3 Inserindo relação para leitura dos Bits de Estado
- Através da rede MODBUS, é possível acessar os Bits de Estado através dos endereços:
- Estes bits informam alguns estados de funcionamento do inversor. São eles:
• Bit 0 -> Habilita Rampa (0) Desabilitado (1) Habilitado
• Bit 1 -> Habilita Geral (0) Desabilitado (1) Habilitado
• Bit 2 -> Sentido da Rotação (0) Anti-Horário (1) Horário
• Bit 3 -> JOG (0) Desabilitado (1) Habilitado
• Bit 4 -> Modo de Operação (0) Local (1) Remoto
• Bit 5 -> Subtensão (0) Sem subtensão (1) Com subtensão
• Bit 6 -> Sem Função
• Bit 7 -> Erro (0) Sem Erro (1) Com Erro
- Abaixo um exemplo de relação MODBUS para leitura dos Bits de Estado:
- Esta relação realiza a leitura de 8 variáveis do escravo número 2. Os endereços lidos são 1 a 8 (00001 a 00008) correspondentes as variáveis A10.0 a A10.7 do CP.
4.7.4 Inserindo relação para escrita dos Bits de Comando
- Através da rede MODBUS, é possível acessar os Bits de Comando. Podem ser acessados através dos endereços:
- Estes bits permitem realizar comandos no inversor. São eles:
• Bit 100 -> Habilita Rampa. (0) Desabilitado (1) Habilitado
• Bit 101 -> Habilita Geral. (0) Desabilitado (1) Habilitado
• Bit 102 -> Sentido da Rotação. (0) Anti-Horário (1) Horário
• Bit 103 -> JOG. (0) Desabilitado (1) Habilitado
• Bit 104 -> Modo de Operação. (0) Local (1) Remoto
• Bit 105 -> Sem Função
• Bit 106 -> Sem Função
• Bit 107 -> Reseta Inversor. (0) Não Reseta (1) Reseta
- Para que o inversor comece a girar o motor os bits 100 e 101 devem ser setados para 1.
- Abaixo um exemplo de relação MODBUS para escrita nos Bits de Comando:
- Com os equipamentos desligados conectar a placa de comunicação EBA no Inversor CFW09.
- Conectar um cabo de duas vias nos conectores 12 (D+) e 11 (D-) da placa EBA e a outra extremidade do cabo nos conectores 1 (D+) e 2 (D-) do terminador de rede AL-2600.
- Interligar as duas terminações AL-2600 através do cabo AL-2301.
- Conectar a segunda terminação ao CP através do cabo AL-2305.
- Os AL-2600 devem estar com as terminações ligadas.
- A terminação da base do CP deve estar como OFF.
- Energizar os equipamentos.
- Verificar se o CP está em estado de Execução e se o LED correspondente a porta serial utilizada pisca rapidamente.
- Também verificar se o LED na placa EBA pisca rapidamente.
- Para o inversor partir o motor é necessário setar os Bits de Comando 100 e 101 e colocar a Referência de Freqüência na Variável Básica 04.
- Todos os registradores (parâmetros e variáveis básicas) são tratados como registradores do tipo holding, referenciados a partir de 40000 ou 4x, enquanto os bits são referenciados a partir de 0000 ou 0x. Os bits de estado possuem as mesmas funções dos bits 8 a 15 do estado lógico (variável básica 2). Estes bits estão disponíveis apenas para leitura, sendo que qualquer comando de escrita retorna erro para o mestre.
- No CP os endereços MODBUS iniciam em 1, ou seja, registradores do tipo de holding iniciam em 40001 enquanto os bits iniciam em 00001. Cuidar este deslocamento do bit.
- Segue em anexo a este documento o arquivo de demonstração deste tutorial. O arquivo esta na pasta:
CP – Software do CP
Deve-se atentar para as configurações da porta serial, como velocidade, paridade e número de stop bits. As mesmas configurações impostas ao CP devem ser impostas ao Inversor, não devendo haver discordância em nenhum item, de modo à comunicação funcionar corretamente.
CP Ponto - CX12 ( Alnet I RS-232)
1 Descrição da AplicaçãoEste documento descreve a utilização da IHM modelo Cimrex12 com CPs da Série Ponto. O objetivo principal ...
CP Ponto - Siemens S7300 (Profibus)
1 Descrição da AplicaçãoEste tutorial descreve a utilização de CPs da marca Siemens, série SIMATIC S7 300 como Mestre em uma rede...
CP Ponto - NX3010 e PO5063 (Protocolo Profibus)
1 Considerações GeraisEste documento descreve a utilização do controlador da série Nexto com os controladores da série Ponto atra...
1 Considerações GeraisEste documento descreve a utilização do CP da Série Ponto com Inversor da Série Micro.O objetivo principal ...
Duo nexto CLP BluePlant IHM PROFIBUS MasterTool CP FBs MODBUS X2 FBs Simulações Motor Modbus TCP/IP Web NX3005 PID Controle Sensores Modbus RS-232 CP Ponto Irrigação Série Nexto Facon RS-232 Ponto flutuante