Acionador Manual / Botoeira de Alarme de Incêndio Para Centrais Convencionais (Conventional Fire Alarm Call Point) – Abafire
Instalação simples através de 2 fios (Positivo e Negativo).
É do tipo acrílico-resetável, livre de manutenção.
Não precisa repor o vidro quando o produto for acionado ou testado.
Não utiliza o martelinho, evitando furtos e gastos desnecessários.
Possui LED verde de supervisão e LED vermelho de alarme.
REF: AFAM2 Categorias: Botoeiras e Acionadores Manuais Convencionais, Sistema de Alarme de Incêndio Convencional
A botoeira / acionador manual de alarme de incêndio convencional (Conventional fire alarm call point), código AFAM2, é um equipamento que deve ser instalado na parede de determinados cômodos de uma edificação e tem como função principal a possibilidade da detecção de um princípio de incêndio através da interação humana, com o acionamento manual da botoeira de alarme de incêndio.
Este acionador manual possui altíssima durabilidade e possui o mecanismo de acionamento do tipo acrílico-resetável, portanto, NÃO necessita da reposição do vidro toda vez que for acionado ou toda vez que houver teste no sistema. Outro ponto importante é que, como esta botoeira de alarme de incêndio NÃO é quebra-vidro, também não é necessário ter o "martelinho", que possui histórico de furtos constantes, necessitando grande esforço de manutenção e reposição.
Qualquer pessoa é capaz de acionar o acionador manual / botoeira de alarme de incêndio convencional código AFAM2, pois basta pressionar o acrílico frontal do produto que já é o suficiente para ativá-lo.
O método de instalação mais comum dos acionadores manuais de alarme de incêndio convencionais é a ligação dos mesmos em conjunto com centrais de alarme de incêndio convencionais, através de cabos elétricos.
Neste tipo de instalação, a botoeira avisa para a central de alarme de incêndio convencional sempre que é acionada manualmente em determinado ambiente, possibilitando uma rápida localização de um princípio de incêndio em qualquer lugar da edificação.
Quando a central de alarme de incêndio convencional recebe o sinal de alerta proveniente da botoeira de alarme de incêndio, código AFAM2, ela realiza automaticamente as ações que lhe foram programadas, como tocar as sirenes, liberar as portas automáticas, entre outras diversas ações possíveis.
Por se tratar de um equipamento convencional, este acionador manual funciona em conjunto com qualquer Central de Alarme de Incêndio Convencional, pois ambos os equipamentos (detector e central) possuem protocolo de comunicação aberto.
Este modelo de acionador manual de alarme de incêndio somente pode ser utilizado em conjunto com uma Central de Alarme de Incêndio Convencional, portanto, este modelo não é indicado para adaptação junto a painéis elétricos, Centrais de Alarme de Segurança, sirenes diretas e demais dispositivos de controle e/ou automação. Para este tipo de instalação deve-se utilizar acionadores manuais que possuam saída relé NA/NF.
8.6 × 8.6 × 4.4 cm
Somente centrais de alarme de incêndio convencionais
Bivolt automático 12/24V (Somente pode ser alimentada via LAÇO da central de alarme de incêndio convencional)
Caixa em plástico ABS anti-chama, pintado na cor rubi
Verde Piscando = Vigília, Vermelho Aceso = Alarme
30 metros percorridos
Manual, através do pressionamento do acrílico frontal da botoeira
Manual, através do destravamento via chave-reset do produto.
Apenas via laço da central, através de bornes parafusáveis
através do disparo manual, empurrando o acrílico frontal do equipamento;
Manual de instalação e operação, completo e detalhado do Acionador Manual de Alarme de Incêndio Convencional, código AFAM2
P O norma dele é na	Responder agora
Resposta Abafire
Este acionador manual não possui contatos NA ou NF.
Nos modelos de acionadores manuais convencionais a central realiza a leitura do alarme a através de diferença de consumo, ou seja, Quando o acionador manual está em vigília (Sistema OK), ele consome uma corrente elétrica baixa, porém, quando o acionador entra em alarme, passa a consumir uma corrente relativamente alta e a central identifica essa diferença de corrente, entrando em alarme.
CÓDIGO: AFE2
Placa de Sinalização Fotoluminescente (Fica Acesa no Escuro), Para Sinalizar o Acionador Manual do Alarme de Incêndio