Principal IPnet 11 - Comunicação TCP/IP com 1 Entrada e 1 Saída (POE ou Fonte)
Modelo: 001.010.011
em até 6x deR$ 59,83 S/juros no Cartão de Crédito
Somente placa eletrônica (-R$ 25,00)
CONTROLADORA IPNET11
Dispositivo com comunicação TCP/IP em rede local, internet ou link tcp/ip, com:
- Alimentação POE (Power Over Ethernet) ou por fonte 12Vcc a 48Vcc.
- 1 entrada digital isolada para leitura de contato "seco" (sem energia) ou tensão contínua (OFF: 0Vcc e ON: 5Vcc a 48Vcc).
- 1 contato elétrico (rele) de saída (NA+NF) que permite o acionamento de dispositivos elétricos em geral (Cmáx: 2A - Vmáx: 28Vcc ou 250Vca) .
Através de uma conexão socket TCP/IP Cliente/Servidor, este dispositivo pode ser comandado por software (computador, tablet ou celular) ou ainda pode trabalhar conectado diretamente a outro dispositivo de mesmo modelo, de forma que a entrada de um dispositivo (Local) comandará a saída correspondente do outro dispositivo (Remoto) e vice-versa.
- Aplicativo Android gratuito
. Baixe aqui usando o navegador de seu celular
. Veja aqui o vídeo explicativo
. Veja aqui como personalizar nosso aplicativo com a logomarca e as informações de sua empresa.
- Para desenvolvedores de software oferecemos gratuitamente código fonte exemplo (SDK) em Delphi ou C#.
. Habilitar criptografia - Habilitado: O dispositivo passa a se comunicar aplicando um algoritmo de criptografia nos dados que trafegam na rede, o que aumenta a segurança caso haja um acesso indevido a esta.
. Habilitar supervisão - Permite que seja feita uma segunda conexão de supervisão em sua Porta+2 para monitoração dos estados da entrada e da saída. A conexão de supervisão só estará disponivel para monitoração quando a conexão na porta principal estiver estabelecida.
. Acionamento local - Quando habilitado, a saída do dispositivo passa a ser comandada por sua própria entrada simultaneamente aos comandos recebidos do software. Toda vez que a entrada for fechada, a saída (rele) do mesmo dispositivo mudará de estado. Simultaneamente, ao receber um comando de software, o dispositivo aceitará e executará o comando recebido. Essa função não é adequada para casos em que o dispositivo estiver conectado diretamente a outro dispositivo (módulo a módulo).
. WatchDog timer Rele - Quanto habilitado faz com que o dispositivo IPnet pulse (ON-OFF) seu contato de saída por 3 segundos (tempo ON), sempre que houver uma falha de comunicação entre o dispositivo e o software ou entre dois dispositivos IPnet. Se habilitado, a saída será desativada para receber comandos.
. Reset por falha de comunicação - Desabilitado: O dispositivo mantém o estado de seu contato de saída quando houver uma falha de comunicação entre o dispositivo e o software ou entre dois dispositivos IPnet (local e remoto). Habilitado: O dispositivo volta o estado de seu contato de saída ao repouso (NA aberto e NF fechado) quando houver uma falha de comunicação entre o dispositivo e o software ou entre os dispositivos IPnet (local e remoto).
Alimentação 12Vcc a 48Vcc / 0,3A (POE - Power Over Ethernet ou por fonte)
Entradas ON/OFF 1 : Para leitura de contato "seco" (sem energia) ou tensão contínua (OFF: 0Vcc e ON: 5Vcc a 48Vcc).
*Quando alimentado pelo cabo de rede POE a opção de acionamento por "contato seco" fica indisponível.
Saídas ON/OFF 1 : (NA+NF) - Contato elétrico "seco" (sem energia) - Cmax: 2A e Vmax: 28Vcc/250Vca.
Obs: Para acionamento de cargas indutivas como válvulas solenóides, chaves contatoras, travas eletromagnéticas, etc, utilizar o filtro supressor de ruídos em paralelo com a bobina do dispositivo acionado.
Clique aqui para saber como utilizar as saídas
Dimensões (mm) C:117 x L:85 x A:32 (Obs: a altura indicada não considera a presença do suporte para trilho DIN)
Software Configurador (zip) Para ajuste dos parâmetros de rede do dispositivo IPnet (IP, Porta, Máscara de subrede, etc).
Aplicativo Android (apk) - Compatível com dispositivos IPnet44, IPnet22 e IPnet11 para celulares ou tablets com versões de Android iguais ou superiores a 9. Permite o controle (acionamento e monitoração), via rede local ou internet de um módulo por vez.
- Dispositivo IPnet configurado como SERVIDOR.
- Veja aqui o vídeo explicativo
- Veja aqui como personalizar nosso aplicativo com a logomarca e as informações de sua empresa.
O desenvolvimento de uma aplicação dedicada para acesso ao dispositivo IPnet pode ser feito em qualquer linguagem de programação para computador, tablets ou telefone celular. Basta que o dispositivo escolhido seja capaz de abrir uma conexão tipo Socket TCP/IP com o dispositivo IPnet (configurado como Cliente ou Servidor) e lhe envie um array de bytes no formato adequado. Disponibilizamos gratuitamente após a compra do produto, um arquivo pdf com a descrição do protocolo de comunicação assim como um SDK em Delphi ou CSharp para auxílio no desenvolvimento da aplicação.
. Uma vez instalados na rede, os dispositivos possuirão um endereço IP próprio?
Sim, todos os nossos dispositivos TCP/IP funcionam na rede como se fossem qualquer outro dispositivo IP da rede (câmeras, sensores, etc), ou seja, terão um endereço IP (dinâmico ou fixo) e uma Porta, ambos ajustáveis pelo usuário. Através deste endereço, outros dispositivos estabelerão uma comunicação com o dispositivo IPnet através de um socket TCP/IP Cliente/Servidor, por onde serão enviados os comandos e recebidas as leituras de estado dos I/Os.
. Na conexão módulo a módulo, posso conectar dois dispositivos configurados como Cliente a um único dispositivo configurado como Servidor?
Não, os dispositivos IPnet aceitam somente uma conexão de comando por vez, portanto não se pode conectá-los a 2 dispositivos diferentes que tenham o objetivo de comandá-lo ao mesmo tempo.
. Os dispositivos modelo IPnet se comunicam com os disposiivos modelo MTCP?
Não, o protocolo dos dispositivos IPnet foi desenvolvido com o objetivo de se tornar único (daqui para frente) para todos os produtos NSE, e para isso precisou ser modificado de forma a ficar mais eficiente e completo. Os softwares de configuração e de comando também não são compatíveis entre os dois modelos, em função das alterações que foram feitas para evolução do produto.
. O que preciso modificar em meu software que se comunica com os dispositivos modelo MTCP, para que ele também se comunique com os dispositivos modelo IPnet?
Basta ajustar os valores e as posições dos bytes de comando de acordo com o descrito no protocolo de comunicação fornecido. Da mesma forma, será necessário ajustar a forma de leitura dos bytes que retornam do dispositivo, seguindo também as orientações do protocolo. As formas de conexão, desconexão e configuração dos dispositivos IPnet permanecem iguais aos dispositivos MTCP.
Alimentação POE (Power Over Ethernet) ou por fonte 12Vcc a 48Vcc / 0,3A
Quantidade de saídas a relé 1 : Contato (NA+NF) - (Cmax: 2A - Vmax: 28Vcc / 250Vca)
Quantidade de entradas 1 : Digital isolada para leitura de contatos "secos" (sem energia) ou tensão contínua (OFF:0V e ON: 5 a 48Vcc).
Dimensões (CxLxA) C:117cm x L:8,5cm x A:3,2cm (Obs: a altura indicada não considera a presença do suporte para trilho DIN)