F.2.8 Obstruções em coletores prediais podem ser loca- F.3.5 Acabamentos decorativos devem ser protegidos
próxima do local de entupimento, é aquela pela qual deve- F.3.6 Quando do desentupimento de tubulações utili-
se introduzir uma haste flexível para desentupir a zando-se martelo pneumático, deve-se precaver contra
tubulação. Em tubos de queda existem peças de inspeção os possíveis contragolpes que possam ocorrer e ma-
F.2.9 Bacias sanitárias podem ser desentupidas pelo meio pode provocar danos nas instalações, pois os tubos e
mais simples e eficaz, que é o uso de uma bomba de aparelhos podem não comportar o impacto. Quando hou-
borracha, que pressuriza o sifão da bacia promovendo a ver, a montante da região de entupimento, uma peça de
flexíveis para também passar pelo sifão da bacia e de- quando do impacto causado pelo martelo pneumático,
sobstruir o ramal. A limpeza química se aplica quando há atingindo as paredes, teto e outras partes da edificação.
compreensão suficiente do problema ocorrido e habili- F.4.1 É recomendado o planejamento de inspeções pe-