Poste de concreto seção duplo T - PDF Free Download
Download "Poste de concreto seção duplo T"
Pedro Belo Pais
1 Poste para Rede de Distribuição, Linha de Transmissão e Subestação Nº Data Revisões Aprov.: Vanderlei Robadey Página 1 de 10
2 Poste para entrada de serviço Nº Data Revisões Aprov.: Vanderlei Robadey Página 2 de 10
3 Item 1 Comprimento nominal L±0,05m Tipo Carga Nominal dan A Momento fletor no plano de aplicação Cn a b dan.m Força adicional no plano de aplicação Cn c dan C n M A F A A A Massa aproximada d kg A f f Topo ase Topo ase a±5 A±5 b±5 ±5 Dimensões Postes para Rede de Distribuição, Linha de Transmissão e Subestação D D , , , , , , , , , , , , Postes para entrada de serviço mm F±20 e J±20 e e ± 15 T ± 20 M± a Valores para distância do plano de aplicação M A ao topo do poste: A menor inércia (cavada) 150 mm; maior inércia (lisa) 100mm. b Os valores da coluna Ma foram obtidos experimentalmente. c Os valores de F A foram calculados pela expressão F A= (0,7 M E M A)/h, onde M E é o momento de engastamento (M E = C n. h u). d As massas são aproximadas e não possuem sentido normativo, não podendo ser exigida a sua observância, inclusive na inspeção e As cotas F e J referemse aos furos para entrada e saída do cabo através de duto embutido Conicidade: Postes Tipo D Postes para entrada de serviço Demais Tipos de Postes A 20 mm/m 16 mm/m A 15 mm/m 10 mm/m A 28 mm/m 20 mm/m Nº Data Revisões Aprov.: Vanderlei Robadey Página 3 de 10
4 Item Código Item Código Item Código Material Na fabricação dos postes, os componentes devem ser verificados segundo as seguintes Normas: a) Cimento conforme as ANT NR 5732, ANT NR 5733, ANT NR 5735, ANT NR 5736, ANT NR 5737, ANT NR ou ANT NR 12989; b) Agregado conforme a ANT NR 7211; c) Água destinada ao amassamento do concreto e isenta de teores prejudiciais e substâncias estranhas, conforme a ANT NR ; d) arras, fios e cordoalhas de aço utilizados para as armaduras conforme as ANT NR 7480, ANT NR 7481, ANT NR 7482 ou ANT NR 7483; e) Concreto Dosagem e controle tecnológico do concreto conforme a ANT NR A resistência característica do concreto (fck) deve atender no mínimo à classe de agressividade ambiental II da Tabela 2 da ANT NR Controle de qualidade do produto Todo processo produtivo deve ser controlado a fim de garantir a qualidade final do produto. O produto final deve atender aos requisitos apresentados na Seção 6 da ANT NR 84511, evidenciados em documentos específicos. Nº Data Revisões Aprov.: Vanderlei Robadey Página 4 de 10
5 3 Durabilidade A durabilidade do poste de concreto é a sua capacidade de resistir à ação das intempéries, ataques químicos, abrasão ou qualquer outro processo de deterioração; isto é, o poste de concreto durável deve conservar sua forma original, qualidade e capacidade de utilização quando exposto ao meio ambiente pelo período de vida útil estabelecido na ANT NR A qualidade do concreto deve atender ao prescrito em da ANT NR 12655, que trata da correspondência entre classe de agressividade e qualidade do concreto. Para condições especiais de exposição, atender ao apresentado em da ANT NR Para concreto exposto a soluções contendo sulfatos, atender ao apresentado e, da ANT NR De forma a proteger as armaduras do concreto, o valor máximo da concentração de íons cloreto no concreto endurecido, considerando a contribuição de todos os componentes do concreto no aporte de cloretos, não pode exceder os limites estabelecidos em da ANT NR 12655; o índice de absorção de água e o cobrimento da armadura devem atender, respectivamente, ao prescrito em 5.3 e da ANT NR Características construtivas O poste deve apresentar superfícies externas suficientemente lisas, sem apresentar ninhos de concretagem, armadura aparente, fendas ou fraturas (exceto pequenas fissuras capilares, não orientadas segundo o comprimento do poste, inerentes ao próprio material), não sendo permitida pintura (exceto para identificar a condição de liberação das peças) nem a cobertura superficial com o objetivo de cobrir ninhos de concretagem ou fissuras. Deve ter classificação de agressividade ambiental Classe II, conforme ANT NR Reparos durante o processo de fabricação, só serão permitidos com aprovação da Ampla, após análise dos procedimentos técnicos que descrevam o processo de reconstituição do poste. Os furos destinados à fixação de equipamentos deverão ser cilíndricos e os para passagem de condutores devem ser oblongos, com arremate na saída dos mesmos e devem atender, ainda, aos seguintes requisitos: Nº Data Revisões Aprov.: Vanderlei Robadey Página 5 de 10
6 a) os furos para fixação de equipamentos devem ter eixo perpendicular ao eixo do poste; b) todos os furos devem ser totalmente desobstruídos; As tolerâncias estão indicadas com desenhos e tabelas anexas e não são cumulativas. Os postes de seção duplo T com comprimento nominal maior ou igual a 15 m podem possuir dois furos para içamento com diâmetro de (32 ± 3) mm, distanciados um do outro mm, sendo um de cada lado do centro de gravidade. O poste pode apresentar, em qualquer trecho, tolerância de retilineidade de até 0,25 % de seu comprimento nominal. 5 Identificação O poste deve apresentar a identificação gravada diretamente no concreto de forma legível e indelével conforme o item da ANT NR 84511:2011: a) As dimensões dos caracteres devem ser de 40 mm a 50 mm e eles devem ser gravados em baixorelevo, com profundidade entre 3 mm e 5 mm, de forma legível e indelével, antes do endurecimento do concreto, no sentido da base para o topo, conforme indicado no desenho anexo, na seguinte sequência: Traço demarcatório do engastamento: a distância a considerar para a gravação deve ser estabelecida conforme item 4.6 da ANT NR 84511; Traço de referência a uma distância de (3 000 ± 50)mm da base; b) A identificação deve conter ainda: Comprimento nominal em metros (m); Carga nominal em decanewtons (dan) (da face, se o poste for duplo T); Nome ou marca do fabricante; Data (dia, mês e ano) de fabricação: dd/mm/aa; Número de série sequencial por tipo de poste, reiniciando a cada ano; Sinal demarcatório indicando a posição do centro de gravidade. O sinal demarcatório deve ser composto de dois traços de no mínimo 30 mm de comprimento cada, marcados das bordas do poste para o centro, ou composto de um X inscrito em um círculo com 40 mm de diâmetro, conforme indicado no desenho anexo. Nº Data Revisões Aprov.: Vanderlei Robadey Página 6 de 10
7 NOTA: Na identificação dos postes não é necessária a indicação das unidades de medida. c) As identificações acima devem se iniciar a (4 000 ± 50) mm e ter no máximo mm de comprimento, todas alinhadas paralelamente ao eixo do poste. d) A identificação deve ficar na face lisa mais próxima dos furos para passagem do cabo de aterramento. e) Deve ser gravado um triângulo indelével no concreto, abaixo do traço de referência. A identificação deve ser feita obrigatoriamente na face submetida à compressão. f) Deve ser identificadas com tinta na seção da base do poste, no mínimo as informações: comprimento, carga nominal e data de fabricação. 6 Fornecimento Para fornecimento à Ampla, devese ter protótipo previamente aprovado. 7 Ensaios Devem ser realizados os seguintes ensaios, conforme as normas ANT NR e 84514: 7.1 Verificação do controle da qualidade Devem ser apresentados ao cliente, quando solicitados, os relatórios dos ensaios de controle da qualidade dos materiais, conforme as normas e requisitos relacionados no anteriormente neste padrão. Mediante acordo entre as partes, o comprador pode presenciar a realização dos ensaios de controle da qualidade e acompanhar todas as fases de fabricação. 7.2 Inspeção geral Antes de iniciar os ensaios, o comprador deve fazer uma inspeção geral para comprovar se os postes estão em conformidade com os elementos característicos requeridos, verificando: a) Acabamento; b) Dimensões; c) Retilineidade; d) Furação (posição, diâmetro e desobstrução); e) Identificação. Nº Data Revisões Aprov.: Vanderlei Robadey Página 7 de 10
8 7.3 Momento fletor (M a ) no plano de aplicação da carga nominal e ensaio da carga vertical As fissuras que aparecem durante a aplicação das cargas definidas para os ensaios de momento fletor e de carga vertical nominal não podem ser superiores a 0,3 mm, medidas através de fissurômetro de lâminas. Após a retirada desse esforço, devem fecharse ou tornarse capilares. As fissuras que aparecem durante a aplicação do esforço correspondente a 140 % da carga nominal, apões a retirada deste esforço, devem fecharse ou tornarse capilares (ver item 3.26 da ANT NR 84511). Para seções próximas ao topo, o momento fletor nominal (Ma) ou de carga vertical que o poste deve resistir no plano de aplicação da carga nominal deve estar de acordo com as Tabelas 1 a 5 da ANT NR O poste deve satisfazer os requisitos do momento fletor no plano de aplicação da carga nominal e o da carga vertical, previstos acima, utilizandose os dispositivos apropriados, conforme descritos na ANT NR Elasticidade Os postes submetidos a um esforço de tração igual à carga nominal, não podem apresentar flechas superiores a: 3,5 % do comprimento nominal, quando a tração for aplicada na direção de maior inércia do poste de seção duplo T (face ); 5 % do comprimento nominal, quando a tração for aplicada na direção de menor inércia (face A) do poste duplo T. A flecha residual, medida depois que se anula a aplicação de um esforço correspondente à carga de limite elástico (140 % da carga nominal), no plano de aplicação da carga nominal dos esforços reais, não pode ser superior a: 0,35 % do comprimento nominal, quando a tração for aplicada na direção de maior inércia do poste (face ); 0,5 % do comprimento nominal quando a tração for aplicada na direção de menor inércia (faca A) Todos os postes submetidos à carga nominal não podem apresentar fissuras superiores a 0,3 mm, com medição através de fissurômetro de lâminas. As fissuras que aparecem durante a aplicação do esforço correspondente a 140 % da carga nominal, após a retirada deste esforço, devem fecharse ou tornarse capilares. Nº Data Revisões Aprov.: Vanderlei Robadey Página 8 de 10
9 O poste deve satisfazer os requisitos de flechas e fissuras previstos acima, quando ensaiados conforme a ANT NR Carga de ruptura A carga de ruptura não pode ser inferior a duas vezes a carga nominal. Os postes simétricos de seção duplo T devem ter, na direção de menor inércia, resistência igual a 50% e da indicada para a direção de maior inércia. O poste deve satisfazer os requisitos de carga de ruptura previstos acima, quando ensaiado conforme a ANT NR Cobrimento, espaçamento e afastamento da armadura Qualquer parte das armaduras longitudinal e transversal deve ter cobrimento de concreto com espessura mínima de 15 mm, com exceção dos furos, que não podem ter armadura exposta. As extremidades da armadura longitudinal devem estar localizadas a 20 mm da base e do topo do poste, admitindose uma tolerância de + 10 mm e 5 mm. O afastamento entre as barras longitudinais pode ter disposição especial, cuja eficiência deve ser comprovada pelos ensaios previstos na ANT NR Os estribos devem ser distribuídos ao longo de todo o poste, necessariamente até as extremidades da armadura longitudinal. Recomendase espaçamento máximo entre os estribos de 300 mm. As emendas das barras longitudinais devem atender às exigências da ANT NR As armaduras longitudinais e transversais (estribos) devem ser dimensionadas para carga nominal, cargas de manuseio e montagem. O poste deve satisfazer os requisitos de cobrimento, espaçamento e afastamento da armadura previstos acima, quando ensaiado conforme a ANT NR Absorção de água O ensaio de absorção de água deve ser realizado em amostra de poste, conforme da ANT NR O plano de amostragem deve obedecer a da ANT NR Os postes devem atender ao teor de absorção de água segundo a classe de agressividade ambiental II, tendo como resultado dos corpos de prova que compõem a amostra um teor em média 5,5 %, e individualmente 7,0 %. Nº Data Revisões Aprov.: Vanderlei Robadey Página 9 de 10
10 7.8 Amostragem. O tamanho da amostra ou séries de tamanho de amostra, bem como o critério de aceitação do lote para a inspeção geral e para o ensaio de elasticidade, devem estar de acordo com as Tabelas 7, 8, 9 e 10 da ANT NR Por meio de acordo entre o comprador e o fabricante pode haver mudança do regime de inspeção adotandose o sistema de comutação definido na ANT NR O Nível de Qualidade Aceitável (NQA) a ser usado deve ser determinado em contrato de fornecimento ou pelo responsável. Podem ser designados diferentes NQA para grupos de defeitos considerados em um conjunto ou para defeitos considerados individualmente. Pode ser determinado um NQA pra um grupo de defeitos, além dos NQA para defeitos considerados individualmente ou para subgrupos dentro do grupo. O NQA a ser usado deve ser definido no início dos ensaios, ou seja, escolhido um nível de NQA, este deve ser seguido até o final dos ensaios das amostras escolhidas conforme Tabelas 7 e 8 da NR ANT As Tabelas 7 e 8 apresentam os critérios de amostragem e de aceitação e rejeição baseados na ANT NR Os valores de NQA dados nessas tabelas são considerados NQA preferenciais pela ANT NR Se para qualquer produto for designado um NQA diferente dos preferenciais, as Tabelas 7 e 8 da ANT NR deixam de ser aplicáveis e a inspeção deve ser realizada conforme estabelecido no item 6.8 da ANT NR 84511, consultando as ANT NR 5426 e Se o número de unidades que compõem o lote for menor que o tamanho da amostra, a inspeção deve ser realizada em 100 % do lote. Para entendimento da montagem dos planos de amostragem estabelecidos nas Tabelas 7 e 8 da ANT NR 84511, deve ser consultada a ANT NR Garantia Não se admite falhas de fabricação nos primeiros 5 anos, sendo que neste período, os postes que apresentarem falhas devem ser repostos pelo fornecedor sem ônus para o comprador. Admitese um percentual de falhas de 1 % a cada 5 anos subsequentes, totalizando 6 % no fim do período de 35 anos, tendo como parâmetro o lote adquirido. O poste fabricado conforme as NR 8451(todas as partes) deve ter vida útil de projeto no mínimo 35 anos, a partir da data de fabricação. Nº Data Revisões Aprov.: Vanderlei Robadey Página 10 de 10
CÓPIA NÃO CONTROLADA - 11/07/2018
ESP.DISTRIBU-ENGE-00 1/17 11/07/28 1 OBJETIVO Especificar, padronizar e estabelecer os requisitos técnicos mínimos ao fornecimento, relativos a características, projeto, fabricação, ensaios e outras condições
NORMA TÉCNICA COPEL - NTC MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO - ESPECIFICAÇÃO Postes de concreto armado de seção duplo T 810001 Outubro/2013 ÓRGÃO EMISSOR: COPEL DISTRIBUIÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE EXPANSÃO
APROVADOR: TÍTULO: ESP.DISTRIBU-ENGE-10 1/18 1 OBJETIVO Especificar, padronizar e estabelecer os requisitos técnicos mínimos ao fornecimento, relativos a características, projeto, fabricação, ensaios e
Especificação de Postes de Concreto Armado para Redes de Distribuição
1/17 1 OBJETIVO Especificar, padronizar e estabelecer os requisitos técnicos mínimos ao fornecimento, relativos a características, projeto, fabricação, ensaios e outras condições específicas de postes
REGULAMENTO CONCURSO APARATO DE PROTEÇÃO AO OVO APO 2015 1/11 1. OBJETIVO 1.1 Este Concurso tem por objetivo testar a capacidade dos competidores no desenvolvimento de elementos estruturais que resistam
NORMA TÉCNICA COPEL - NTC MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO - ESPECIFICAÇÃO Cruzetas de concreto armado 810003 Outubro/2012 ÓRGÃO EMISSOR: COPEL DISTRIBUIÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE DISTRIBUIÇÃO - SED
Í N D I C E APRESENTAÇÃO OBJETIVO AMPLITUDE RESPONSABILIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO...4
Í N D I C E APRESENTAÇÃO...3 1. OBJETIVO...4 2. AMPLITUDE...4 3. RESPONSABILIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO...4 4. CONCEITUAÇÃO...4 4.1 ALTURA DO POSTE (H=L-E)...4 4.2 ALTURA ÚTIL DO POSTE (H=H-D)...4 4.3
Materiais Pré-formados Metálicos para Redes Aéreas de Distribuição
CA (AWG/ MCM) AAAC sem graxa Item Diâmetro Nominal Nº de Varetas Diâmetro das Varetas Nominal Comprimento após a aplicação (L±) Resistência ao Escorregamento (dan) Código de estoque Código de cor Materiais