TS AYAL 10 KVA RACK TRIMONO | TS SHARA
TS AYAL 10 KVA RACK TRIMONO
Nobreak Tri-Monofásico de 10.000 VA Torre/Rack
Características Gerais: Eficiência (rendimento) de, no mínimo, 85% para alimentação em modo em rede elétrica (concessionária);
Topologia Dupla Conversão On-line e tipo de forma de onda na saída senoidal pura.
Entrada: Tensão nominal de entrada monofásica – ligação FN (FaseNeutro) – para as voltagens de 220/230/240 Volts e com entrada trifásica – ligação FF (FaseFase) – para as voltagens de 380 Volts; Frequência nominal de entrada de 60 Hz com variação de, no mínimo ± 5%; Tolerância mínima para faixa de tensão de entrada entre 165 Volts ~ 275 Volts nas condições de uso de 100% da carga nominal do equipamento;
Fator de Potência de entrada de, no mínimo, 0,95;
Fator de crista de 3:1;
Tipo de conexão de entrada com bornes terminais para as alimentação de entrada e sistema de bateria.
Saída: Tensão nominal de saída monofásica – ligação FN (FaseNeutro) – para a voltagem de 220 Volts; Potência nominal ativa com capacidade de, no mínimo, 8.000 Watts; Potência nominal aparente com capacidade de, no mínimo, 10.000 Volt-Ampére;
Distorção de tensão na saída de, no máximo, 5% para 100% da carga linear e 8% para 100% da carga não-linear do equipamento; Regulação de tensão estática na saída de, no máximo, ± 1%; Regulação de tensão dinâmica na saída de, no máximo, ± 8% para 100% da carga nominal do equipamento;
Frequência nominal de saída de 60 Hz com variação de, no máximo, ± 5 Hz; Tipo de conexão de saída com bornes terminais para as alimentação de saída, e mínimo de, 06 (seis) tomadas padrão IEC 320 C13/C19; Suporte à sobrecargas: Até 125% da potência nominal ativa com 60 segundos (1 min), de 126% a 150% da potência nominal ativa com 30 segundos, e acima de 151% o sistema de bypass deverá ser acionado automaticamente mantendo isolação galvânica.
Baterias e Tempo de Operação: Tipo V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) – chumbo ácida selada e regulada por válvula, utilizada como armazenador de energia, livre de manutenção, a prova de vazamento, e própria para uso em equipamentos do tipo UPS (no-break). Autonomia de 15 minutos para carga sugerida de 4.000 W, considerando as condições de temperatura 25˚C, tensão mínima de descarga por elemento em 1,65 Volts e recarga máxima de 12 horas (C12); Alimentação do equipamento com partida a frio, somente pelas baterias.
Proteções Elétricas: Auto-teste para verificar a integridade dos circuitos elétricos e o estado da(s) bateria(s) dos equipamentos; Proteção contra sobrecorrente na entrada com dispositivo elétrico rearmável (disjuntor);
Proteção contra sobretensão da bateria;
Proteção no inversor (saída) contra sobrecarga e curto-circuito;
Proteção contra subfrequência e sobrefrequência;
Aspectos Construtivos: Gabinete com capacidade de ser instalado em torre com seus respectivos pés/bases de apoio e em rack do padrão 19" com ocupação de, no máximo, 6U, com todos os acessórios de instalação (cabos, trilhos, parafusos e porcas);
Unidade de Controle – Display Lógico localizado na frente do equipamento com independência de leitura no sentido vertical para as posições físicas tipo torre ou rack;
Painel de controle com display de LED ou LCD, com interação através de teclado no painel, para exibição de informações para monitoramento e controle total do UPS; Selecionadoras para manobras internas, referentes à entrada do retificador, banco de baterias, à entrada da alimentação reserva (by-pass), ao bypass mecânico de manutenção e saída para carga;
Botão de Desligamento de Emergência (EPO).
Comunicação e Gerenciamento: Comunicação através de porta RS232 e RJ-45 10/100Base-T; Software para gerenciamento de energia disponível para os sistemas operacionais Windows e Linux; Software com controle de múltiplos equipamentos simultaneamente com visualização das condições de operação e status da rede; Alarmes Visual e Sonoro, função de tecla silenciadora de alarme sonoro.
Características Ambientais: Temperatura de operação de, no mínimo, 0 a 40ºC; Umidade de operação de, no mínimo, 10% a 90% sem condensação.