Posted by admin on 23 fev, 2011 in FAQ | 0 comments
A redutora de pressão deve ter o mesmo diâmetro da tubulação onde será instalada, pois reduzir esse diâmetro pode causar o estrangulamento da vazão reduzindo o volume de água afetando o abastecimento e gerando falta d'água em alguns pontos, principalmente no horários de pico.
A redutora de pressão Jogofe praticamente não interfere na vazão, pois ela proporciona vazão plena com a pressão reduzida.
Um dos grandes diferenciais da redutora de pressão Jogofe é que ela pode ser instalada tanto na vertical quanto na horizontal sem alterar seu funcionamento.
Nenhuma redutora de pressão tem a capacidade de eliminar o Golpe de Aríete, mas o sistema inteligente (Sidevi) da redutora de pressão Jogofe identifica o Golpe de Aríete e se fecha, atenuando muito esse fenômeno originado pela interrupção brusca da velocidade do fluido.
A redutora de pressão Jogofe reduz a pressão em dinâmica e principalmente em estática, pois é nesta hora que a pressão dentro do tubo é mais perigosa e ocorrem acidentes.
Não é necessário, pois a redutora de pressão Jogofe já é um equipamento de segurança, não necessitando de uma outra válvula para protegê-la.
Pode ser empregada em instalações hidráulicas prediais, adutoras, sistemas de irrigação, instalações industriais, navais, e, onde se faz necessária à redução de pressão, como medida de segurança e economia.
O sistema de redução é automático, dispensando regulagem, pois utiliza o SIDEVI – Sistema de Identificação de Demanda de Vazão Inteligente, é regulada no momento de sua fabricação, de acordo com as especificações necessárias do projeto.
O equipamento standard suporta pressão limite de 200 mca e a temperatura de até 90º C.
Seu funcionamento se faz por diferença de área, comandado pelo movimento do próprio fluido, mantendo a pressão de jusante sempre reduzida em relação à de montante.