Problema fujitsu inverter ASSBA30LFC - WebArCondicionado
Problema fujitsu inverter ASSBA30LFC
daioalvares
16/09/14, 15:52
Este aparelho parou de funcionar de um dia para outro e apresenta o seguinte código de erro: Ao ser ligado pelo controle a Luz vermelha operattion pisca rapidamente 4x o aparerlho aciona a unidade interna e ai então passa a piscar o Timer 2X em intervalos de 10 segundos.Não gela,ja procurei neste forum arespeito deste erro e vi que embora alguns tivessem tido este problema em nem um caso aparteceu a solução.Alguem pode ajudar?
Postado originalmente por daioalvares Ver Post
desligue o disjuntor de alimentação do condicionador,retire as pilhas do controle,as pilhas não estão velhas ??? espere uns 5 min depois ligue novamente o condicionador. dá o retorno abraço
16/09/14, 18:22
Foi a primeira coisa que fiz,desliguei o djuntor depois retireis as pilhas,mas ao religar o problema continuou.
16/09/14, 19:00
em alguns casos quando dá essa mensagem de erro 4 piscadas do led de operação e depois duas do led do timer partindo do pre suposto que vc me passou a mensagem de erro correta e foi o que eu entendi está correto? o led do timer não pisca junto com operação,pisca depois sozinho é isso mesmo?
se for assim em alguns casos o botão do auto/manual está com problemas dá umas cutucadas nele,se não for isso provavelmente a placa principal foi pro espaço ..vc se lembra se teve alguma descarga elétrica(raio) ou queda de energia com rápida volta da mesma (pico) recentemente ?
16/09/14, 22:14
se for assim em alguns casos o botão do auto/manual está com problemas dá umas cutucadas nele,se não for isso provavelmente a placa principal foi pro espaço ..vc se lembra se teve alguma descarga elétrica(raio) ou queda de energia com rápida volta da mesma (pico) recentemente ?[/QUOTE]
Amigo Jairo,já havia lido em outra postagem sua, sobre esta possibilidade,por isso testei o botão/manual alguma vezes ,mas maq. continuou com o mesmo defeito.
Amigo Jairo,já havia lido em outra postagem sua, sobre esta possibilidade,por isso testei o botão/manual alguma vezes ,mas maq. continuou com o mesmo defeito.[/QUOTE]
olha provavelmente a placa principal foi pro espaço
16/09/14, 23:04
olha provavelmente a placa principal foi pro espaço[/QUOTE]
um adendo importante !!! quando vc ou qualquer outro colega for pedir informação ou ajuda em qualquer forum dê o máximo de informação possível pra que a coisa corra mais rapidamente ..no seu caso sei que não foi por má fé ou negligência .mas se vc tivesse me dado todas essas informações que vc foi me passando por conta gotas a gente teria chegado a uma possível ou provável causa sem muita delonga.de qualquer maneira obrigado .espero que vc consiga ajeitar seu condicionador .dá um retorno boa sorte .jairo
17/09/14, 00:38
Foi assim que tentei proceder antes de qualquer duvida,procurei o maximo de informação dentro do forum sobre o tal erro , como não achei um norte para o problema,resolvi pedir ajuda. Mesmo assim agradeço a disposição em me ajudar.
17/09/14, 00:39
kkkk beleza .vc é sempre bem vindo..vc verificou se existe vazamento de gás refrigerante nas porcas das flanges e valvulas
17/09/14, 00:45
Creio que não seja vazamento de gas ,pois como relatei no primeiro post,o aparelho parou de gelar de um dia para outro.Amanhã vou fazer alguns teste mais de perto.
17/09/14, 01:16
vazamentos não acontecem de um dia para o outro ,principalmente o micro vazamento..vai vazamento ,vai vazando até mudar drasticamente a temperaturas do gás refrigerante principalmente de descarga,daí entra o sinal de erro.no inverno isso as vezes é minimizado ,mas quando entra o calorzão aí que bicho pega..não estou dizendo que é isso ,mas pode ser
17/09/14, 11:44
Hoje fiz algumas medições e constatei o seguinte:
Ao abrir a condensadora verifiquei que o fusivel central da placa da esquerda,estava queimado,fiz a troca mas continuou o mesmo erro,ja aproveitei e verifiquei os outros fusiveis tudo OK.
A pressão da maq. esta 202 psi (logico que desligada)
Os bornes 1 e 2 acusam 213V
os bornes 2 e 3 acusam 50/86v(fica oscilando)
e os bornes 1 e 3 acusam 195 v ,isto com a maq. acionada pelo controle no modo cool 18 graus,mas o que me chamou a atenção é que quando desliguei pelo controle a maq. continuou a dar os mesma medidas acima.Isto é normal das inverter.
17/09/14, 11:55
essa máquina não tá com pouco gás não?? 202 desligada isso deve ser na linha de gás ou baixa logicamente ..quantos amperes era o fusível?
17/09/14, 12:03
O fusivel trocado é de 250V 3,15 A os mesmos valores do que estava na placa.Tambem achei 202 psi um pouco baixo.
17/09/14, 12:17
3.15 já um alento .provavelmente não é a placa principal ..os moto ventiladores estão ok? vc higienizou recentemente essa máquina? vc procurou sinais de óleo que é a característica principal de vazamentos nas flanges ?