Projeto de Iluminação com Tecnologia LED UFJF - ppt carregar
Projeto de Iluminação com Tecnologia LED UFJF
Apresentação em tema: "Projeto de Iluminação com Tecnologia LED UFJF"— Transcrição da apresentação:
1 Projeto de Iluminação com Tecnologia LED UFJF
Professor Henrique A. C. Braga, Dr.Eng Núcleo de Iluminação Moderna (NIMO) Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
2 Agenda Introdução Características da via sob estudo
Resultados do Projeto Piloto Luminária UFJF - Hexa Projeto LEDs Campus UFJF Produção Científica Resultante Conclusões
3 1. Introdução O Núcleo de iIuminação Moderna da UFJF (NIMO), tem respondido pelas ações de pesquisa e consultoria em Iluminação e sustentado atividades dos cursos de graduação e pós-graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Física e Arquitetura e Urbanismo; A equipe é constituída por um grupo multidisciplinar e tem procurado se consolidar através da pesquisas e desenvolvimento no campo de interseção destas áreas desde o ano 2000.
4 Introdução Em um parceria com o PROCEL/Eletrobras, foi firmado o convênio de cooperação financeira através do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico intitulado "Novas Tecnologias em Iluminação Pública – Desenvolvimento de Ações Priorizando a Eficiência Energética". O objetivo principal deste convênio é a implantação de um sistema piloto de iluminação externa empregando tecnologia de estado sólido a ser realizada na quarta plataforma do campus universitário da UFJF.
5 Introdução O convênio de cooperação contempla:
1) Análise de componentes; 2) Implantação do sistema piloto; 3) Reprodução em laboratório de determinados itens do sistema (drivers de luminárias); 4) Análise de desempenho elétrico e luminotécnico da instalação ao longo de um período de avaliação.
6 Introdução Atualmente:
A etapa de análise dos componentes já foi realizada; Já foi realizada a licitação para que a etapa de implantação do projeto piloto possa ser realizada (aguardando dados dos ensaios laboratoriais do equipamento vencedor); A etapa de reprodução de determinados itens do sistema está em adamento (alguns drivers já estão operando – características desejáveis);
7 2. Características da via sob estudo
Anel viário da Faculdade de Engenharia UFJF; 56 pontos ao longo do anel viário; Distância entre os postes: 35 m (média); Distância ente o poste e a via: 0,45 m; Braço do poste: 2,3 m e 100 aprox.; Largura da via: 8 m; Inclinação: entre 100 e 200; Altura: 11 m.
8 Características da via sob estudo
Na figura abaixo são apontados os pontos sugeridos para implantação das luminárias LED (44 unidades).
9 Características da via sob estudo
Classificação: Grupo C1 (vias principais) – NBR 5101/92; Níveis mínimos exigidos pela norma: Iluminância média mínima (Emed): 5 lux; Uniformidade (U0 = Emin/Emed): 0,2.
10 Situação atual Atualmente são empregadas lâmpadas de vapor de sódio em alta pressão de 250 W em luminárias fechadas com compartimento para os reatores eletromagnéticos convencionais (apesar da indicação de 400 W);
11 Situação atual (análise de campo)
Foram realizadas medições em um trecho representativo do anel viário, onde a influência da iluminação proveniente de postes não adjacentes e da arborização podem ser considerados desprezíveis; Medição das iluminâncias de acordo com a malha de inspeção da NBR 5101 (11 linhas transversais à via, igualmente espaçadas, cada uma com 10 pontos equidistantes);
12 Situação atual (análise de campo)
13 Situação atual (análise de campo)
Posicionamento da malha de inspeção.
14 Sistema atual sobredimensionado
Situação atual Situação atual (VSAP 250 W) Níveis mínimos (NBR 5101) Emin U0 = Emin/Emed 5,0 lux 0,20 Sistema atual sobredimensionado Emin Emed Emáx U0 = Emin/Emed 7,5 lux 22,0 lux 34,6 lux 0,34
15 Luminária Adquirida em Licitação
GE Cobrahead 157W
16 Opções de Instalação na Via
Braço Inclinado Horizontal com Núcleo
17 Curvas de Iluminância 3D
18 4. Resultados do Projeto Piloto
10 meses de análise Os valores de iluminância média e uniformidade ficaram bem acima daqueles estabelecidos pela norma. A iluminância média total nos 8 meses de acompanhamento foi de 17,29 lux A diferença entre o maior nível de iluminância média e o menor nível de iluminância média medidas no período foi de 7,6%. Um ponto de medição auxiliar foi acompanhado no mesmo período, e notou-se que as mesmas variações de iluminância ocorriam para as medições efetuadas na mesma noite no ponto de medição auxiliar.
19 Resultados (cont.) As variações encontradas nos resultados de iluminância média podem ser creditadas a erro do aparelho, variações de posicionamento do sensor do luxímetro em cada medição, influência externa como luz refletida por determinada fase da lua, temperatura ambiente no momento da medição, variações na tensão de alimentação da luminária e depreciação natural do fluxo luminoso dos LEDs. Nota-se na curva de iluminância 3D que praticamente não houve mudanças na distribuição de iluminância da primeira a ultima medição.
20 Resultados (cont.) Gráfico do acompanhamento periódico de iluminância média (07 meses) ~ 6,8%
21 Resultados (cont.) Histórico de defeitos das luminárias LED instaladas No período de março a dezembro de 2012, 6 luminárias apresentaram problemas de funcionamento. As luminárias que estavam com baixa luminosidade, ou não tiveram um de seus conectores ligados corretamente durante a instalação, ou os conectores não estavam firmes o suficiente para suportar o balanço da estrutura em que foi instalada em dias de forte ventania. As luminárias que deixaram de funcionar foi devido à atuação do sistema de proteção. Estes atuaram em dias de fortes chuvas e consequentemente de fortes descargas elétricas atmosféricas. Das luminárias examinadas, todas estão com seus principais componentes funcionando normalmente (Driver + LEDs).
22 Resultados (cont.) - comparações
Parâmetros Elétricos Luminária com Lâmpada De Vapor de Sódio Luminária LED Tensão de alimentação 220 V Corrente de alimentação 1,43 A 0,756 A Potência total de entrada 250W lâmpada + 30W do reator 161 W Fator de Potência 0,893 0,97 THD 21,88% 10,2% Parâmetros Luminotécnicos Iluminância media Iluminância máxima Iluminância mínima Uniformidade Vapor de Sódio 250W 22 lux 34,6 lux 7,5 lux 0,34 Cobrahead GE 157W 17,58 lux 38,87 lux 8,47 0,48
23 4. Luminária UFJF - Hexa
24 Luminária (cont.) – desemp. em regime
25 Luminária UFJF (cont.) - dinâmica
26 Luminária UFJF (cont.) - geral
Montagem em corpo convencional da luminária hexa 2 módulos (~ 70W). Funcionamento contínuo: ~ 2500h. Sujeitou-se a surtos, interrupções e descargas atmosféricas nas imediações. Temperatura dos componentes: inferior a 50o.
27 Projeto LEDs - Campus UFJF
Situação atual: acima da norma Norma 5101 (2012) ~ 1500 pontos de luz Anel central com duas luminárias Licitação baseada em desempenho luminotécnico Processo em andamento: anel central Cooperação em equipe "Economia de energia"
28 5. Produção Científica (3 anos)
8 artigos em periódicos, incluindo internacional ~ 30 trabalhos completos em anais de eventos (nac. e intern.) 3 capítulos de livros Organização de um congresso nacional (CBEE 2011) Organização de dois seminários (I e II SEMIPE) 2 Minicursos 1 Tese de Doutorado 3 Dissertações de Mestrado 3 Trabalhos de Conclusão de Curso (TFC)
29 Conclusões Cooperação técnico – científica
Atualização da equipe do NIMO Reequipamento do laboratório (NIMO) Inserção Nacional e Internacional (cooperação UFSM e Uniovi, Espanha) Contatos com empresas Contatos com entidades Participação em conferências