Como usar manômetros AC em redes de alimentação de gás |
Os medidores de pressão de um técnico de ar-condicionado são compostos por três tubos, dois gasômetros e um tubo de distribuição (mais comumente chamado de "manifold") que possui duas válvulas de corte. O técnico usa os gasômetros para verificar a pressão do gás refrigerante em libras por polegada quadrada ("pound square inch" ou "psi"). Para solucionar problemas no sistema, ele compara as leituras de ambos os manômetros com um gráfico de temperatura por pressão do refrigerante. Em um sistema fechado, uma alteração na temperatura do ar ambiente influencia a pressão de fluidos refrigerantes e daí a necessidade de um gráfico de temperatura por pressão. O barrilete permite que um técnico adicione ou remova o gás refrigerante de um sistema.
Os manômetros empregados em manifolds utilizam molas de metal para ajustar a medida (pressure gauge(bourdon gauge) image by Steve Lovegrove from Fotolia.com)
Use o gancho na parte de trás do manifold para pendurar os manômetros em posição vertical. O conduíte elétrico, que sai do aparelho de ar-condicionado até a casa, é um bom lugar para pendurá-los.
Retire as tampas das duas válvulas de serviço com uma chave de boca. As tubulações de cobre do gás refrigerante se conectam ao aparelho de ar-condicionado na parte externa através dessas válvulas. Uma delas se conecta à menor tubulação e a outra à maior, a de sucção do gás.
Aperte a mangueira que conecta o medidor de baixa pressão (também chamado de medidor de segundo estágio) no manifold à válvula de serviço do lado de sucção. Ele geralmente está localizado no lado esquerdo do manifold, possuindo uma mangueira de cor azul. Esse medidor mede a pressão positiva em psi e a negativa em milímetros de mercúrio.
Parafuse a mangueira que liga o manômetro de alta pressão à válvula de serviço da parte líquida. Esta geralmente fica no lado direito do manifold, tendo uma mangueira de cor vermelha.
Ligue a mangueira do meio a um botijão de gás, máquina de recuperação ou bomba de vácuo. Quando o sistema precisar da adição de refrigerante, conecte-a a um botijão. Se a intenção é remover o gás do sistema, conecte um aparelho de recuperação. Use uma bomba de vácuo para evacuar o sistema quando o ar tiver entrado nas linhas (tubulações) devido a um vazamento ou uma peça de reposição.
Abra as válvulas do manifold girando-as no sentido horário. Abra o lado de sucção ao carregar o sistema. Abra ambas as válvulas ao utilizar uma máquina de recuperação ou uma bomba de vácuo.
Feche as válvulas do tubo de distribuição girando-as no sentido anti-horário. Feche o lado de sucção para verificar se a quantidade apropriada de refrigerante entrou no sistema. Feche as alavancas de manobra quando o sistema de recuperação chegar a um nível aceitável ou quando a bomba de vácuo atingir 710 mm de mercúrio.
Desconecte as mangueiras das válvulas de serviço e recoloque as suas tampas. Aperte-as manualmente e, em seguida, gire-as a 1/4 de volta com uma chave inglesa.
Vista luvas de couro para conectar e desconectar as mangueiras. Os clorofluorcarbonos de alta pressão, como o Freon, podem provocar queimaduras.
Aircondition: Perguntas mais frequentes: solução de problemas com manômetros [em inglês]
Central Air Conditioner and Refrigeration: Como ler manômetros de sistemas HVAC [em inglês]
Manex: Solução de problemas nas leituras de manômetros de manifolds [em inglês]
High Performance HVAC: Gráfico de pressão por temperatura para gases refrigerantes de sistemas AVAC [em inglês]