Amostras para ensaios laboratoriais foram cortadas com auxílio de serra circular diamantada, de regiões das placas onde havia sido observado o início das quebras (nucleação), conforme mostra a Figura 9. Na sequência as amostras foram identificadas, embaladas e encaminhadas para análise.
Os parafusos transpassam os furos de maneira excêntrica. A Figura 16 mostra um dos sistemas de fixação analisados, onde a parte superior do parafuso está sendo apoiada pela placa de vidro, e na parte inferior há um espaço de 9,0 mm entre o parafuso e a placa. Observa-se ainda, no detalhe, que a tensão exercida pela placa externa sobre o parafuso provoca o amassamento do espaçador plástico, com rompimento completo do mesmo.