Os cuidados na fixação dos condutores de um SPDA - O Setor Elétrico
Comentário de admin Artigos técnicos Aterramento e PDA Espaço 5419 Proteção 24 de janeiro de 2017
Por José Barbosa de Oliveira*
A instalação dos elementos que compõem o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) exige vários cuidados para atender às exigências da ABNT NBR 5419:2015 (veja a figura 1). Temos um condutor em cabo de cobre nu, instalado diretamente sobre um rufo metálico em aço galvanizado. O cabo de cobre causou a oxidação do rugo metálico, com o auxílio do acúmulo de água entre os dois condutores. Esta combinação causou uma pilha galvânica, danificando, significativamente, o rufo que teria a função de impedir que a água penetre a alvenaria da platibanda e conseguintemente infiltrações na estrutura.
Figura 1 – Cabo de cobre oxidando o rufo de aço galvanizado.
Quando estamos dimensionando, projetando um SPDA, pensamos nos elementos e componentes do sistema e às vezes esquecemos da estrutura que irá recebê-los. A Figura 1 é um caso que ilustra esta situação. Neste caso, deveria ser observado o contato direto do cabo com o rufo ou afastando o cabo do rufo, conforme mostra a Figura 2, ou utilizar um condutor, por exemplo, aço galvanizado a quente, que possa ficar em contato direto com o rufo.
Figura 2 – Cabo de cobre afastado do rufo metálico.
Uma outra alternativa é a fixação através de colagem. Normalmente, os condutores do SPDA ficam sobre as platibandas, que conforme vimos, são protegidas neste ponto contra infiltrações. Ora, se perfurarmos esta proteção para a fixação dos condutores do SPDA, poderemos causar uma infiltração e gerar um enorme problema para o cliente e, por consequência, para os responsáveis pela instalação. Neste caso, colar a fixação dos condutores é uma alternativa disponível no mercado e elimina o risco de infiltração. Na Figura 3, podemos observar a fixação através de cola sobre uma platibanda. A cola fica dentro do "cone", que é responsável por interligar o condutor à estrutura metálica do rufo.
Figura 3 – Fixação através de colagem em platibanda.
O mesmo vale para a fixação dos condutores em telhas. A alternativa de fixação dos condutores tendo que perfurar as telhas acarreta o mesmo problema de infiltração do caso anterior, platibandas. A fixação através da colagem também é uma alternativa de contorno para este problema. A Figura 4 ilustra a fixação através de colagem de um condutor em aço galvanizado a fogo a uma telha de fibrocimento.
Figura 4 – Fixação através de colagem em telha de fibrocimento.
Para a fixação dos condutores por meio de colagem, é necessário que a cola suporte as intempéries no local da aplicação, como umidade, temperatura e raios ultravioletas. Também tem que ser capaz de suportar os esforços mecânicos exigidos aos condutores. Esforços estes causados pelas descargas atmosféricas ou pela necessidade de se tensionar os condutores, por exemplo.
A aplicação da cola também exige cuidado. Há no mercado colas destinadas para superfícies lisas e outras para superfícies porosas. Elas devem ser aplicadas em superfícies livres de poeira, óleos, graxas e outras impurezas. Além disso, a superfície onde a cola será aplicada deve também suportar os esforços mecânicos solicitados. Ou seja, se colarmos sobre um reboco frágil, por exemplo, a cola não irá se desprender do reboco, mas o reboco poderá se desprender da parede, danificando a fixação e a parede.
Considerações sobre as partes 3 e 4 da ABNT NBR 5419
Por Normando V.B. Alves* A parte 3 da ABNT NBR 5419:2015 é a que mais está ligada à norma anterior, que traz os critérios de projeto, instalação e manutenção dos SPDA. A revisão trouxe algumas mudanças interessantes. As principais mudanças são: os fechamentos dos meshes do método das malhas; uma apresentação visual mais fácil dos ângulos do método dos ângulos em função das alturas de referência; a redução dos espaçamentos dos condutores de descida; a redução dos espaçamentos dos anéis…
Edição 120 – Janeiro de 2016 Por Marcio Bottaro e Ivan Bueno Raposo* Uma abordagem sobre a resistência ao arco elétrico e as novas tendências de avaliação de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para efeitos térmicos. Com o desenvolvimento do arcabouço normativo fomentado pela comissão de estudos CE- 32:006.04 – Luvas e Vestimentas de Proteção – Riscos Térmicos, do Comitê Brasileiro de Equipamentos de Proteção Individual (ABNT/CB32), a participação do Ministério do Trabalho e Emprego, da indústria têxtil e sua…
Por José Claudio de Oliveira e Silva* O subsistema de captação tem a função de interceptar as descargas atmosféricas, as quais, sem ele, atingiriam diretamente a estrutura a ser protegida, incluindo equipamentos e/ou dispositivos eletroeletrônicos instalados no topo da estrutura. Os subsistemas de descida e de aterramento se encarregam de dar passagem à corrente da descarga para a terra, com o mínimo de danos possível à estrutura. Quanto mais altas as estruturas, maior é a probabilidade delas próprias iniciarem descargas…
Edição 144 – Janeiro de 2018. Cláudio Mardegan e Giuseppe Parise Histórico e evolução; Linha do tempo; Ralph Lee – o "Pai" dos estudos de arc flash; NFPA – 70E; Estudos de seletividade. Clique aqui para fazer o download deste capítulo Atualizado em 7 de junho de 2021 por Maria Elisa Vaiser
Estamos no momento de celebrar e reverenciar a França por se destacar no cenário mundial frente a muitos países. Como o futebol é um esporte que desperta paixões, antes que vocês sintam um desconforto na cadeira ao ler esta coluna, me permitam esclarecer que não estou falando da vitória da França sobre a Croácia na final da copa do mundo de 2018, mas sim de um grande evento que a França sediará entre os dias 26 e 31 de agosto,…
É o que frequentemente se ouve sobre a NR 10. Acontece, no entanto, que não se trata de uma norma técnica, de especificação, trata-se de uma norma que busca a segurança servindo-se de tudo o que existe para atingir seu objetivo de regulamentar os aspectos de segurança com eletricidade. A versão anterior da NR 10, que vigorou de 1978 a 2004, já possuía esse viés, pois não menos que 19 vezes ela mencionava em seu texto que esta ou aquela…
Patricio Soares Lopes
8 de março de 2019 at 17:49
Sobre emendas nos cabos do subsistema de captação, existe alguma referencia de como fazer(ABNT)?qual quantidade de trespasse? tipos de conexões?