Saiba como funcionam residências sem reservatório superior - Megapress Pressurizadores
Saiba como funcionam residências sem reservatório superior
No Brasil, em geral, se utiliza reservatório de águas superior devendo, conforme altura da edificação, ser necessário reservatório inferior .
O reservatório superior é utilizado para garantir a pressão mínima exigida por norma nos pontos de consumo. Assim este se localiza, em geral, no nível mais alto na edificação, normalmente na cobertura .
Podem ser moldados em concreto ou alvenaria, mas cada vez é mais frequente o emprego de reservatórios industrializados produzidos com polietileno, fibrocimento ou metal.
As unidades ou ambientes imediatamente abaixo do reservatório superior, devido à eventual pequena diferença de altura, frequentemente, necessitam de sistema de pressurização suplementar para permitir mais conforto ao usuário, em especial nos chuveiros.
Isso ocorre geralmente em edificações com altura superior a 9 metros.
Deve ser previsto um local para a instalação da casa de bombas que são necessárias para o recalque da água para reservatório superior.
Reservatórios nas edificações no Brasil
Países desenvolvidos têm redes de distribuição de água altamente confiáveis a ponto de não necessitarem de reservatórios nas edificações, ou seja, a água vem pressurizada diretamente da rede pública até os pontos de consumo. Além disso, nestes locais, o reservatório não é necessário devido à confiabilidade do sistema.
Sistema de Pressurização Megapress Booster
A linha Booster da Megapress está presente em inúmeros projetos residenciais que utilizam apenas reservatórios de água potável ou mesmo de água de chuva inferiores.
A linha Booster da Megapress foi desenvolvida para atender situações de uso mais severas e é composta por equipamentos com duas bombas controladas por um único inversor de frequência e controlador Megapress. São fabricadas com bombas hidráulicas de até 7,5cv de potência e com vazões e pressões variadas, disponível nas tensões 220V mono ou bifásico até 3cv, 220V/ 380V Trifásico, em 440V sob consulta.
A linha Booster poderá trabalhar com apenas uma bomba deixando a segunda bomba reserva (-2R) ou poderá trabalhar com as duas bombas juntas de maneira sequencial (-2S). Neste caso, como temos apenas um inversor a partida da segunda bomba será direta. Importante saber que em ambos os casos ocorre o revezamento automático de funcionamento das bombas.