Workshops Meio Ambiente. Convênio CETESB-CIESP. Engº. Regis Nieto. Gerente do Setor de Avaliação de Sistemas de Saneamento - PDF
Download "Workshops Meio Ambiente. Convênio CETESB-CIESP. Engº. Regis Nieto. Gerente do Setor de Avaliação de Sistemas de Saneamento"
Célia Felícia Borja Paranhos
1 Workshops Meio Ambiente Convênio CETESB-CIESP TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS Engº. Regis Nieto Gerente do Setor de Avaliação de Sistemas de Saneamento
2 Escolha do Sistema de Tratamento de Efluentes Caracterização qualitativa e quantitativa do efluente a ser tratado; Análise técnico-econômica; Área disponível; Classe do corpo receptor;
3 Escolha do Sistema de Tratamento de Efluentes Legislação; Características meteorológicas da região; Recurso financeiro disponível; Projeções e prospecções; Localização da ETE.
4 Controle das Emissões de Efluentes Líquidos Atendimento aos Padrões de Emissão (end of pipe) da Legislação Federal e Estadual Não desenquadrar o corpo receptor, atender aos Padrões de Qualidade, em situações de vazão crítica (normalmente, Q 7,10 ) Controle Ecotoxicológico de efluentes líquidos Resolução SMA (SP) nº 03/00 de 22/02/00
5 Controle das Emissões de Efluentes Líquidos Padrões de Emissão: Art. 18 da Regulamentação da Lei Estadual 997 de 31/05/76, aprovada pelo Decreto nº / 08/09/76;
6 Controle das Emissões de Efluentes Líquidos Padrões de Emissão: Art. 19A da Regulamentação da Lei Estadual 997 de 31/05/76, aprovada pelo Decreto nº de 08/09/76 e alterada pelo Decreto de 23/07/80;
7 Controle das Emissões de Efluentes Líquidos Padrões de Emissão: Art. 34 da Resolução Conama nº 357/ 17/03/05 e alterada pela Resolução Conama n 397/ 03/04/08.
8 Controle das Emissões de Efluentes Líquidos Padrões de Qualidade: Art. 11, 12 e 13 do Regulamento da Lei Estadual 997 / , aprovado pelo Decreto 8468 / , para corpos d água Classe 2, 3 e 4.
9 Controle das Emissões de Efluentes Líquidos Padrões de Qualidade: Art. 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 da Resolução CONAMA nº 357 / Os art. 14, 15, 16 e 17 são para águas doces e indicam as Classes 1, 2, 3 e 4.
10 Controle das Emissões de Efluentes Líquidos Os art. 18, 19, 20 são para águas salinas e indicam as Classes 1, 2 e 3. Os art. 21, 22 e 23 são para as águas salobras e indicam as Classes 1, 2 e 3.
11 Controle das Emissões de Efluentes Líquidos Indústria Indústria Indústria STAR STAR STAR PE (Art. 18 Legislação Estadual, Art. 34 Legislação Federal e Art. 19ª inciso 3º (proteção à ( PQ rede) e PE (Art. 19A ( Estadual Legislação RPC PE (Art. 18 Legislação Estadual e Art. 34 Legislação ( Federal CE RPC ETE PE (Art. 18 Legislação Estadual e Art. 34 ( Federal Legislação PQ PQ PQ ( SALOBRA CORPO HÍDRICO RECEPTOR (ÁGUA DOCE, SALINA OU
12 Estação de Tratamento Convencional Efluente Bruto Tratament o Preliminar Tratamento Primário Lodo Lodo Tratamento Secundário Tratamento Terciário Efluente Final Reúso Tratamento de Lodo Disposição Lodo
13 Tratamento Preliminar Poluentes Removidos Sólidos Grosseiros Mecanismo de Tratamento Físico Aplicação Montante de EEE Início do Tratamento
14 Tratamento Preliminar Unidades Gradeamento / Peneiras / Caixa de Areia / Caixa de Gordura Atende Padrão de Emissão Não
15 Gradeamento (Remoção de Sólidos Grosseiros) Finalidade: proteção de tubulações, peças e equipamentos do sistema de tratamento de esgotos. Dispositivos: barras de ferro ou aço paralelas, verticais ou inclinadas, com espaçamento adequado para retenção de material sem produzir grandes perdas de carga.
16 Gradeamento (Remoção de Sólidos Grosseiros) ETE Suzano Grade Grossa ETE Suzano Grade Média
17 Peneiras ( Fibrosos (Remoção de Sólidos Finos ou Peneiras Estáticas: - Retenção de material através do efeito do fluxo líquido durante o peneiramento; - Não requer energia e não possui peças móveis; - Ocupam maiores áreas; - Abertura da malha da peneira: de 0,25 a 2,5 mm.
18 Peneiras ( Fibrosos (Remoção de Sólidos Finos ou Afluente ETE Pq. Novo Mundo Sólidos Retidos Efluente Peneira Estática
19 Caixa de Areia ( Areia (Remoção de Finalidade: proteção das instalações a jusante e aos corpos receptores, principalmente devido ao assoreamento. Dispositivos: caixa para retenção através de sedimentação, sem a deposição de matéria orgânica.
20 Caixa de Gordura ( Flutuáveis (Remoção de Gorduras e Sólidos Finalidade: Evitar obstrução de tubulações, aderência e perturbações no funcionamento de equipamentos, formação de odores e aspectos desagradáveis nas unidades posteriores. Dispositivos: caixa com capacidade de acumulação de gordura, que permite a flutuação do material.
21 Caixa de Areia e Caixa de Gordura Tampão Pastilha Chegada de Esgoto Para rede pública Camada de gordura a ser retirada Septo Caixa de Areia com velocidade controlada por Calha Parshall. Caixa de Gordura.
22 Tanque de Equalização Finalidade: tornar constante o fluxo (vazão) e a carga orgânica / inorgânica do efluente na entrada do tratamento. Vantagens: - Minimizar cargas de choque no tratamento biológico; - Manter carga de sólidos constante; - Maior controle na dosagem e adição de reagentes; - Funcionar como pulmão dando maior flexibilidade operacional.
23 TRATAMENTO PRIMÁRIO Poluentes Removidos Sólidos Sedimentáveis; DBO em suspensão; Correção de ph. Mecanismo de Tratamento Físico ou Físico-Químico.
24 TRATAMENTO PRIMÁRIO Aplicação - Tratamento parcial. Unidades - Sedimentação/ Flotação/ Precipitação Química/ Sistemas Anaeróbios. Atende ao Padrão de Emissão - Usualmente não.
25 Decantação Primária ( Sedimentáveis (Remoção de Sólidos Finalidade: reter parte dos sólidos sedimentáveis, bem como o material que tende a flotar, reduzir a carga orgânica, minimizando os custos de implantação e operação no tratamento biológico. Eficiência de Remoção: DBO: 25 a 35% SS: 40 a 60%
26 Decantação Primária ( Sedimentáveis (Remoção de Sólidos Decantador Retangular. Dispositivo de Remoção de Lodo Mecanizado. Decantador Circular. Dispositivo de Remoção de Lodo Mecanizado.
27 Precipitação Química Finalidade: decantação mais rápida de colóides (coagulação e floculação) e a transformação de substâncias solúveis em compostos insolúveis de fácil decantação por meio de adição de reagentes no efluente. Eficiência de Remoção: DBO: 50 a 80% SST: 80 a 90%
28 Coagulação Finalidade: desestabilização das partículas coloidais em um sistema aquoso, preparando-as para a sua remoção nas etapas subseqüentes do processo de tratamento. Coagulante Empregado: Sulfato de alumínio (sólido ou líquido), Cloreto férrico (líquido), Sulfato férrico (líquido), Cloreto de polialumínio (sólido ou líquido), Sulfato ferroso (sólido ou líquido), Coagulantes orgânicos catiônicos (sólido ou líquido).
29 Floculação Finalidade: É um processo físico no qual as partículas coloidais são colocadas em contato umas com as outras de modo a permitir o aumento do seu tamanho físico, alterando, desta forma, a sua distribuição. Coagulante Empregado: Eletrólitos, Coagulantes, Agentes Tensoativos, Polieletrólitos.
30 TRATAMENTO SECUNDÁRIO Poluentes Removidos Sólidos não sedimentáveis; DBO em suspensão fina; DBO solúvel; Nutrientes (parcialmente); Patogênicos (parcialmente).
31 TRATAMENTO SECUNDÁRIO Mecanismo de Tratamento Biológico. Aplicação Remoção de matéria orgânica e sólidos em suspensão.
32 TRATAMENTO SECUNDÁRIO Unidades Filtros Biológicos / Lodos Ativados / Valos de Oxidação / Lagoas de Estabilização / Lagoas Aeradas. Atende Padrão de Emissão Usualmente sim.
33 Lodos Ativados Sistema Lodo Ativado Convencional Grade Caixa de areia Decantador Primário Tanque de Aeração Decantador Secundário Rio Adensamento Digestão Secagem Lodo Seco
34 Lodos Ativados ( Completa Aeração Prolongada (Mistura Grade Caixa de areia Tanque de Aeração Decantador Secundário Rio Adensamento Secagem Lodo Seco
35 Lodos Ativados Pós-Tratamento de Reatores Anaeróbios Grade Caixa de areia Reator Anaeróbi o Tanque de Aeração Decantador Secundário Rio Lodo Biológico ( já estabilizado) Lodo Aeróbio Lodo de Retorno Secagem Lodo Seco
36 Lodos Ativados DIFUSORES - O ar é fornecido por um compressor / soprador - O ar é introduzido em microbolhas TIPOS DE SISTEMAS DE AERAÇÃO AERADORES SUPERFICIAIS - O oxigênio é introduzido graças à exposição à atmosfera, e o levantamento / agitação do líquido. - Podem ser fixos ou montados sobre flutuadores Difusores Aeradores Superficiais
37 Decantadores Secundários Finalidade: - Separação dos sólidos em suspensão, permitindo clarificação do efluente; - Adensamento dos sólidos em suspensão no fundo do decantador, resultando em lodo recirculado com concentração mais elevada.
38 Decantadores Secundários Decantador Secundário Circular. Decantador Secundário Circular. Detalhe do Vertedor.
39 Lagoas de Estabilização Finalidade: Estabilização da matéria orgânica através da oxidação bacteriológica (oxidação aeróbia ou fermentação anaeróbia) e/ou redução fotossintética das algas. Dispositivos: Lagoas naturais ou artificiais onde prevalecem condições físicas, químicas e biológicas que caracterizam a autodepuração.
40 Lagoas de Estabilização Classificação: - Anaeróbias; - Facultativas; - Estritamente Aeróbias; - de Maturação; - de Polimento; - Aeradas.
41 Lagoas de Estabilização Sistema australiano Grade Caixa de areia Lagoa anaeróbia Lagoa facultativa Lagoa de maturação Rio Lodo Lodo Lagoa Facultativa Primária Grade Caixa de areia Lagoa facultativa Lagoa de maturação Rio Lodo Lodo
42 Lagoas de Estabilização Sistema de Lagoas Aeradas Grade Caixa de Areia Lagoas Aeradas Facultativas Rio Grade Caixa de Areia Lagoas Aeradas de Mistura Completa Lagoas de decantação Rio Lodo
43 Lagoas de Estabilização ETE São João (São João da Boa Vista). Lagoa Aerada seguida de Lagoa de Decantação e Lagoa de Secagem. Lagoas de Estabilização - ETE Lins.
44 Processos Anaeróbios Tipos de Reatores: - Lodo aderido a um material inerte de suporte: Filtro Anaeróbio; - Lodo suspenso: Reator de Manta de Lodo (UASB), também conhecido como RAFA - Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente ou DAFA - Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente;
45 Processos Anaeróbios - Lodo aderido à superfície de material particulado móvel: RALF - Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado. Eficiência: DBO: 45 a 85% DQO: 40 a 75%
46 Processos Anaeróbios Pós-Tratamento de Efluentes de Reatores Anaeróbios: Sistema UASB+Filtro Anaeróbio Sistema UASB+Lagoa de Polimento Sistema UASB+Aplicação no Solo Sistema UASB+ Lodo Ativado
47 Processos Anaeróbios Dispositivo para coleta de gás Região de retenção de sólidos suspensos Gases Efluente Região de reação Leito Efluente Recirculação Bomba de recalque Afluente RALF - Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado.
48 Processos Anaeróbios Saída de biogás Coleta do efluente Separador trifásico Defletor de gases Compartimento de decantação Partícula de lodo ou de sólidos suspensos grosseiros Abertura para o decantador Bolhas de gás Manta de lodo Leito de lodo Partículas de lodo Compartimento de digestão Afluente Desenho esquemático de um Reator UASB
49 TRATAMENTO TERCIÁRIO Poluentes Removidos DBO em suspensão; DBO solúvel; Nutrientes; Patogênicos.
50 TRATAMENTO TERCIÁRIO Mecanismo de Tratamento Físico, Físico-Químico, Biológico. Aplicação Remoção de Nutrientes e Patógenos.
51 TRATAMENTO TERCIÁRIO Unidades: desinfecção / ozonização / filtração / adsorsão / eletrodiálise / osmose reversa / troca iônica / nitrificação e desnitrificação. Atende Padrão de Emissão: Usualmente sim.
52 TRATAMENTO TERCIÁRIO Reúso de Efluentes Empresa: Petrom Petroquímica Mogi das Cruzes S/A Produtos: Produtos Químicos Orgânicos Padrão de Emissão: Art. 18 e 34 da Legislação Estadual e Federal DBO 10 mg/l (corpo receptor desenquadrado)
53 TRATAMENTO TERCIÁRIO Reúso de Efluentes Reuso de efluentes na reposição de água das torres de resfriamento. Capacidade ETE: 240 m 3 /dia. Vazão tratada atual: 120 m 3 /dia. Reuso de 100% dos efluentes tratados. Redução consumo específico de água: 22%.
54 TRATAMENTO TERCIÁRIO Reúso de Efluentes Sistema de Tratamento de Efluentes Efluente Industrial Soda Cáustica Polímeros Tanque Equalização Tanque Neutralização Tanque Coagulação Flotador Ar Compr. Unidade Plastificantes Lodo Reúso Tanque Membrana s Flotador Secundário Tanque Aeração Tanque Equalização Disposição Final Polímeros Nutrientes Centrífuga Lodo Efluente Sanitário Águas Contaminadas
55 TRATAMENTO TERCIÁRIO Reuso de Efluentes Tanque de Aeração Flotação Secundária
56 Entrada TRATAMENTO TERCIÁRIO Reuso de Efluentes Tanque de Tratamento por Membranas MBR ( Reactor (Membrane Biological Efluente da Flotação Secundária Saída Efluente Tratado e Desinfectado Descarte de lodo A Crap Commitment Ar
57 TRATAMENTO DO LODO Etapas: - Adensamento por gravidade ou flotação: Remover água; Aumentar o teor de sólidos; Reduzir volume.
58 TRATAMENTO DO LODO - Estabilização do Lodo: Reduzir a quantidade de patógenos; Eliminar odores ofensivos; Inibir, reduzir ou eliminar o potencial de putrefação do lodo. - Desidratação: Aumentar o teor de sólidos; Permitir a disposição final em aterro.
59 Estabilização Química do Lodo Conceito: adição de produtos químicos alcalinos para elevar o ph até 12 ou mais por pelo menos 2 horas, aumentando a temperatura, resultando na inativação dos microorganismos. O produto mais utilizado é a cal - cal virgem, CaO, ou cal apagada, Ca(OH) 2. Eficiência: avaliação pela redução de organismos patogênicos no lodo e redução de odor.
60 Desidratação do Lodo Finalidade: Elevar o teor de sólidos do lodo, geralmente acima de 20%, para reduzir o volume a ser transportado e permitir a sua disposição final. Tipos de Remoção de Umidade: - Leito de Secagem; - Lagoa de Lodo; - Filtro Prensa; - Filtro de Esteiras; - Centrífugas; - Seção Térmica.
61 Desidratação do Lodo Filtro Prensa Dispositivo: conjunto de placas verticais revestidas por tecido filtrante, o lodo é acumulado no centro da placa. Eficiência: teor de sólidos na torta entre 30 e 50%.
62 Desidratação do Lodo Filtro Prensa Filtro Prensa de Placas. Lodo Desidratado.
63 Desidratação do Lodo Filtro de Esteira Dispositivo: o lodo é colocado em uma seção da esteira onde a água é retirada por gravidade, em seguida o lodo é comprimido entre duas esteiras que se deslocam entre roletes. Eficiência: teor de sólidos na torta entre 15 a 25%. Necessidade de pré-condicionamento do lodo digerido. Condicionantes utilizados: normalmente polieletrólitos.
64 Desidratação do Lodo Centrífugas Tipos de Centrífugas: Fluxo em contra-corrente; Fluxo em co-corrente. Eficiência: teor de sólidos na torta entre 25 a 35%. Necessidade de pré-condicionamento do lodo digerido. Condicionantes utilizados: normalmente polieletrólitos catiônico.
65 Desidratação do Lodo Filtro de Esteira Centrífugas
66 Desidratação do Lodo Secagem Térmica Dispositivos: submeter o lodo a uma fonte de calor para evaporar a água presente, aumentando o teor de sólidos. Eficiência: teor de sólidos na torta entre 80 a 90%. Tipos de Secadores: por Convecção ou Secagem Direta; por Condução ou Secagem Indireta; radiação.
67 Disposição Final do Lodo Formas de Disposição: - Aterros Sanitários; - Incineração; - Lançamento no oceano;
68 Disposição Final do Lodo - Uso Agrícola: aplicação no solo com fins agrícolas e em áreas de reflorestamento; produção de composto ou fertilizante organo-mineral; restauração de terras.
69 Disposição Final do Lodo - Reuso industrial produção de agregado leve para construção civil; incorporação do lodo a fabricação de cimento e de produtos cerâmicos.
70 Workshops Meio Ambiente Convênio CETESB-CIESP Engº. Regis Nieto
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ CURSO TÉCNICO DE PETRÓLEO TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES INDUSTRIAIS 1 CURSO TÉCNICO DE PETRÓLEO Professora: Msc. Marisa Soares Borges Universidade