Assim, o calor produzido não é suficiente para consumir todo o combustível disponível, que se acumula em partículas carbonizadas na máquina. Também sobram óleo, água e ácidos no sistema.
Uma forma de evitar a carbonização é deixar o motor funcionando, a plena carga, por algumas horas para que o combustível remanescente seja consumido. E realizar a limpeza do tanque com frequência.
É possível perceber, portanto, que as principais falhas com geradores em hospitais ocorrem pela falta de manutenção preventiva – realizada de forma correta, com profissionais capacitados.
Mesmo sendo a maior garantia de funcionamento pleno do gerador, muitas unidades de saúde ainda não a fazem corretamente.
De qualquer forma, é preciso que um técnico avalie a situação da máquina, em um intervalo de tempo determinado, e verifique se componentes ou peças precisam ser trocados.
E até mesmo faça a verificação de dimensionamento correto. Geradores antigos podem estar mal dimensionados devido a um possível crescimento da demanda, como a expansão do hospital, por exemplo.
Inicialmente dimensionado para carga original, pode ficar subdimensionado e já não conseguir atender as cargas críticas e essenciais do hospital. Por isso devem ser devidamente testados para estarem aptos durante intervenções não-programadas.
Os testes com bancos de carga são uma das melhores formas de se certificar que o gerador de energia não terá problemas quando acionado.