Detector de fumaça autonomo 1/5/10 - Nilsat Distribuidora
Detector de fumaça autonomo 1/5/10
O detector de fumaça autônomo é indicado para a detecção de fumaça em ambientes residenciais e comerciais. Ao detectar a presença de fumaça no ambiente o dispositivo emite um sinal sonoro de alta intensidade, que alerta com rapidez as pessoas que estão no ambiente. Sua instalação é prática e rápida, pois não necessita fios ou central de incêndio. Em estado de monitoramento consome poucos microampéres de corrente elétrica, o que garante uma longa vida útil de sua bateria, que já vem com o produto.
O detector de fumaça autônomo funciona pelo princípio da refl exão da luz do espectro de infravermelho.
Um par de diodos, emissor e receptor, são colocados em uma câmara escura que faz parte do detector.
Quando a fumaça entra na câmara, a luz gerada no diodo emissor de luz é refl etida pelas partículas de fumaça e então encontra o diodo receptor de luz.
No receptor, o sinal de luz é convertido em um sinal elétrico que é processado no microcontrolador.
Este, por sua vez, aciona o alarme visual e sonoro no corpo do dispositivo, caso o nível de fumaça na câmara ultrapasse o limiar de segurança.
O dispositivo opera com duas baterias AA. Em caso de bateria baixa, o sistema emite uma indicação sonora a cada 60 segundos e uma indicação visual a cada 30 segundos. Se as baterias não forem substituídas com urgência, o detector para de funcionar.
Instale um detector em cada quarto.
Instale nas escadas, porque elas servem como chaminé para a fumaça e o calor.
Instale um detector em cada cômodo que houver aparelhos elétricos de alta potência como aquecedores portáteis.
Instale nas rotas de fuga (corredores). Em um corredor, cada detector monitora um raio de 6,25 metros, portanto, se não tiverem portas ou paredes no caminho, pode-se colocar 1 detector a cada 12,5 metros.
Veja mais detalhes no manual
Onde NÃO instalar o seu detector
Próximo a portas, janelas, ar condicionado ou dutos de ventilação.
A menos de três metros de fogões e fornos porque o vapor e a fumaça gerados ao cozinhar podem ocasionar disparos em falso.
Em garagens, pois ao ligar seu carro é gerada quantidade significativa de fumaça.
Próximo a lâmpadas fluorescentes, porque o ruído eletromagnético gerado pela lâmpada pode ocasionar disparos em falso.
Em locais com muita poeira, porque a poeira pode ocasionar disparo em falso.
Em locais de circulação de insetos minúsculos (<1,5 mm), como formigas.
Leia as instruções deste manual antes de instalar o produto.
Não pinte o produto.
Este produto foi desenvolvido para uso interno. Não instale em ambientes sujeitos a intempéries, com altas ou baixas temperaturas, humidade, poeira ou vento.
O uso contínuo deste produto em locais com alta temperatura ou/e ou alta humidade pode reduzir o tempo de vida útil da bateria.
Teste o detector mensalmente.
Retire as baterias se o produto não estiver em uso.
Em caso de bateria baixa o detector irá emitir um bip a cada 60 segundos e o LED vermelho irá piscar a cada 30 segundos. Neste caso troque as pilhas.
Os detectores de fumaça não serão acionados se a fumaça não os alcançar. Portanto, talvez os detectores de fumaça não detectem incêndios que começam em chaminés ou telhados, no lado oposto de uma porta fechada ou em outro andar.
Se o detector estiver fora do quarto ou em um andar diferente ele talvez não consiga ser ouvida por uma pessoa de sono pesado.
Uma bateria alcalina possui uma vida útil de aproximadamente 5 anos, considerando-se um teste por mês, no detector de fumaça autônomo Segurimax. Este tempo pode variar com a temperatura e humidade do ambiente.
Fique atento ao sinal emitido pelo detector indicando a bateria baixa.
Quando o LED vermelho do detector começar a piscar e emitir um bip uma vez a cada 30 segundos, substitua a bateria.