Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Painéis Elétricos - ppt carregar
Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Painéis Elétricos
PublicouMurilo Dimas Alterado mais de 5 anos atrás
Apresentação em tema: "Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Painéis Elétricos"— Transcrição da apresentação:
1 Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Painéis Elétricos
Prof.: Cícero Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Painéis Elétricos
2 Temas Abordados Para que possamos projetar, especificar ou estudar a execução de painéis elétricos é necessário dominar plenamente os parâmetros necessários para o dimensionamento de seus elementos e partes integrantes, tendo em vista o conhecimento de suas aplicações e limitações, visando obter a máxima qualidade da operação. Para tanto, neste documento tipos de painéis mais aplicados, materiais usados em sua fabricação, execução e montagem, testes e documentação para manutenção e procedimentos de segurança.
3 Normas Norma é um instrumento que estabelece, em relação a processos existentes, prescrições destinadas à utilização com vistas à obtenção de um grau mínimo de aceitação de um produto ou serviço.
4 Objetivo das Normas Proporcionar a redução da crescente variedade de produtos e procedimentos. Proporcionar meios mais eficientes na troca de informação entre o fabricante e o cliente, melhorando a confiabilidade das relações comerciais e de serviços. Proteger a vida humana e o meio ambiente. Prover a sociedade de meios eficazes para aferir a qualidade dos produtos. Evitar a existência de regulamentos conflitantes sobre produtos e serviços em diferentes países, facilitando assim, o intercâmbio comercial.
5 Entidades de normas regionais e internacionais
· ABNT ( Associação Brasileira de Normas Técnicas ) · IEC ( Internacional Electrotechnical Commission ) · EN ( Europaische Norm ) · ANSI ( American National Standards Institute ) · NEMA	( National Electrical Manufactures Association ) · UL ( Underwriters` Laboratories ) · DIN	( Deutsches Institut fur Normung ) · VDE	( Verband Deutscher Elektrotechniker )
6 Normas pertinentes a painéis de baixa tensão
NBR IEC Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA). IEC ou EN 50298 Requisitos Gerais para Invólucros Vazios
7 Conceito de TTA e PTTA TTA ( Type Tested Assembly ) Conjunto de manobra e comando de baixa tensão com ensaios de tipo totalmente testados "Conjunto de manobra e comando de baixa tensão em conformidade com um tipo ou sistema estabelecidos, sem desvios que influenciem significativamente o desempenho em relação àquele conjunto típico verificado que está em conformidade com os ensaios prescritos nas normas." – NBR-IEC
8 Conceito de TTA e PTTA PTTA ( Partially Type Tested Assembly) Conjunto de manobra e comando de baixa tensão com ensaios de tipo parcialmente testados "Conjunto de manobra e comando de baixa tensão contendo disposições de tipo ensaiado e disposições de tipo não ensaiado, contanto que o último é derivado (por exemplo, por meio de cálculo) de disposições de tipo ensaiado que satisfizeram os ensaios pertinentes. (conjunto parcialmente testado)" – NBR-IEC
9 Aplicações dos conjuntos
A norma NBR IEC "Conjunto de manobra e comando de baixa tensão : Combinação de equipamentos de manobra, controle, medição, sinalização, proteção, regulação, etc., em baixa tensão, completamente montados, com todas as interconexões internas elétricas e estrutura mecânica."
10 Aplicações Diretas Distribuição para Circuitos de Iluminação e Potência; Distribuição em Residências; Sistemas de Controle; Bancos de Capacitores; Centros de Controle de Motores; Distribuição; Sub-Distribuição; Derivação; Acionamentos com Inversores de Freqüência.
11 Conjunto do tipo armário
Uma coluna fechada, em princípio assentada no piso (auto-portante), que pode incluir várias seções, subseções ou compartimentos.
12 Conjunto do tipo multi-colunas
Combinação de várias colunas ou armários, mecanicamente unidas.
13 Conjunto do tipo multi-colunas
14 Conjunto do tipo mesa de comando
Conjunto fechado, com um painel de controle horizontal ou inclinado ou uma combinação de ambos, que incorpora dispositivos de controle, de medição, de sinalização, etc. Nota: (Desenho extraído da norma NBR IEC )
15 Conjunto do tipo modular (caixa)
Conjunto fechado em forma de caixa, em princípio para ser montado em um plano vertical.
16 Conjunto do tipo multi-modular
Combinação de caixas unidas mecanicamente, com ou sem estrutura de apoio comum, com as conexões elétricas passando entre duas caixas adjacentes por aberturas nas faces. Nota: (Desenho extraído da norma NBR IEC )
17 Conjuntos com montagens fixas e extraíveis.
Os conjuntos podem apresentar características de montagem fixa (estática) ou extraível (móvel), podendo extrair componentes de uma forma segura e muitas vezes sem a necessidade de uma ferramenta. Nota: (Desenho extraído da norma NBR IEC )
18 Conjuntos com montagens fixas.
19 APLICAÇÕES BÁSICAS DE PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO
20 APLICAÇÕES BÁSICAS DE PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO
21 APLICAÇÕES BÁSICAS DE PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO
22 APLICAÇÕES BÁSICAS DE PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO
23 APLICAÇÕES BÁSICAS DE PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO
24 Painéis de Distribuição
Painéis completos (montados) que acomodam equipamentos para Proteção, Seccionamento e Manobra de energia elétrica. As aplicações vão desde painéis de pequeno porte, como aqueles utilizados nas entradas das residências, até painéis de grande porte, como painéis auto-portantes formados por diversas colunas, sendo parte integrante dos sistemas de distribuição de energia em unidades residenciais (prédios, shopping-center, hospitais, etc.) e industriais.
25 Painéis de Sub-Distribuição
Em uma instalação elétrica de grande porte é comum encontrarmos vários níveis de painéis de distribuição, desde o transformador até as cargas. Muitas vezes existe um painel de distribuição principal conectado diretamente ao transformador, com o objetivo de alimentar vários outros painéis de distribuição (Sub-Distribuição), e estes alimentar painéis sucessivos até o nível das cargas.
26 Painéis de Distribuição
Nos painéis de distribuição é comum encontrar diversas funções montadas na mesma estrutura, mas também podemos encontrar colunas com funções específicas como: Entrada, Interligação e Saída. Estas funções em colunas poderão ser montadas em um único painel ou em painéis separados fisicamente, porem interligados eletricamente. Painel de Entrada Painel de Interligação Painel de Saída
27 Exemplo de um Painel de Distribuição
28 CCM – Centro de Controle de Motores
CCM's são painéis completos (montados) que acomodam equipamentos para Proteção, Seccionamento e Manobra de Cargas. São os painéis onde estão conectados os cabos provenientes das cargas. Apesar de aproximadamente 85 % das cargas industriais serem motores (motivo do nome "Centro de Controle de Motores"), o termo "cargas" é abrangente, podendo significar qualquer equipamento que consuma energia elétrica, como estufas, resistores, etc.
29 CCM – Centro de Controle de Motores
A utilização dos CCM´s é destinada a instalações industriais em que apresentam: Grande número de cargas que devam ser comandados; Deva ser assegurada máxima continuidade de operação; For necessário o acesso de pessoal não qualificado; For exigido alto nível de segurança para os operadores e pessoas de manutenção.
30 CCM – Centro de Controle de Motores
Um CCM pode receber diferentes denominações físico/comerciais. O CCM NÃO COMPARTIMENTADO apresenta uma placa de montagem única, onde os conjuntos de proteção e manobra de cada carga individual estão montados todos juntos nesta mesma placa. O CCM COMPARTIMENTADO é aquele onde os equipamentos estão montados em compartimentos separados dentro do painel. Este CCM pode ser FIXO ou EXTRAÍVEL.
31 CCM – Centro de Controle de Motores
No CCM EXTRAÍVEL dentro de cada compartimento é montada uma gaveta que pode ser removida do painel sem o auxílio de ferramenta. No CCM FIXO dentro de cada compartimento é montada uma placa de montagem fixa não removível onde são que alocados os equipamentos.
32 CCM – Centro de Controle de Motores
CCM Compartimentado e Extraível
33 CCM – Inteligente CCM´s que utilizam alguns tipos de rede de comunicação, interligando: inversores de freqüência, sistemas de partida, controladores programáveis, etc. Com a utilização dos CCM´s inteligentes é possível receber antecipadamente um alarme de problemas potenciais, eliminar desligamentos desnecessários, isolar falhas de modo a reduzir o tempo de parada e distribuir ou equalizar as cargas enquanto o problema está sendo solucionado, além de poder reduzir os trabalhos de fiação, necessidades de espaço e tempo de instalação.
34 CCM – Inteligente Vista interna de uma gaveta com escravo para rede AS-I
35 Painéis de Controle Painéis de controle são conjuntos montados com equipamentos de controle digital (ex: Controladores Lógicos Programáveis – CLP's) ou, simplesmente com contatores e relês com a função de controlar e intertravar um determinado processo ou aplicação.
36 Painéis para Acionamentos - Drives
Conjuntos montados com equipamentos específicos para controle de velocidade de motores, junto com os equipamentos de alimentação, proteção e comando.
37 Projeto e Construção de um conjunto
"Os conjuntos devem ser construídos somente com materiais capazes de resistir esforços mecânicos, elétricos e térmicos, bem como aos efeitos da umidade, que provavelmente serão encontrados em serviço normal. A proteção contra corrosão deve ser assegurada pelo uso de materiais apropriados ou pela aplicação de camadas protetoras equivalentes em superfície exposta, levando em conta as condições pretendidas de uso e manutenção. Os dispositivos e os circuitos de um conjunto devem ser dispostos de maneira que facilite a sua operação e manutenção e, ao mesmo tempo, que assegure o grau necessário de segurança." NBR IEC
38 Projeto e Construção de um conjunto Distâncias de isolação e escoamento
As distâncias de isolação e escoamento encontradas na construção física de um conjunto definem os níveis de tensão a que este conjunto pode ser submetido, sem apresentar falhas como uma descarga disruptiva não intencional. Distância de isolação Distância entre duas partes condutoras em linha reta, o menor caminho entre estas partes condutoras. Distância de escoamento Menor distância ao longo da superfície de um material isolante entre duas partes condutoras.
39 Projeto e Construção de um conjunto Separação interna
Separação interna dos conjuntos por barreiras ou divisões Os conjuntos podem ser divididos internamente em compartimentos separados ou espaços protegidos fechados, por meio de divisões ou barreiras (metálica ou não metálica), de forma a obtermos as seguintes características : proteção contra contato com partes perigosas que pertençam a compartimentos adjacentes. proteção contra a passagem de corpos estranhos sólidos de uma unidade de um conjunto para uma unidade adjacente.
40 Formas de Separação entre partes ativas dos conjuntos
41 Formas de Separação entre partes ativas dos conjuntos
42 Formas de Separação entre partes ativas dos conjuntos
43 Formas de Separação entre partes ativas dos conjuntos
Forma 2b Forma 2a
44 Formas de Separação entre partes ativas dos conjuntos
Forma 3a Forma 3b
45 Separação e graus mais elevados de proteção
Forma 4a Forma 4b
46 Grau de proteção do conjunto - 1º algarismo
47 Grau de proteção do conjunto - 2º algarismo
48 Grau de proteção do conjunto Tabela referência cruzada
49 Grau de proteção do conjunto Letras adicionais
1º Letra adicional opcional (A,B,C,D): Indica uma classificação de meios para a proteção de pessoas contra acesso a partes perigosas: A – costas e mão; B – Dedo; C – Ferramenta; D – Fio. 2º Letra suplementar opcional (H,M,S,W): Indica uma classificação de meios para proteção de equipamentos apresentando informações suplementares para especificar o produto H – Aparelhagem de Alta tensão; M – Teste com água em movimento ; S – Teste com água parada; W – Condição do tempo.
50 Grau de proteção do conjunto Recomendações
No caso de um conjunto para instalação ao tempo ou abrigada destinada ao uso em locais com umidade alta e temperaturas com grandes variações, devem ser feitos arranjos apropriados (ventilação e/ou aquecimento interno, furos de dreno, etc.) para prevenir condensação prejudicial dentro do conjunto. Porém, o grau de proteção especificado deve ser mantido o mesmo por todo o tempo.
51 Características Elétricas de um Circuito ou Conjuntos
Tensão nominal de operação (Ue) Tensão nominal de isolamento (Ui) Tensão suportável nominal de impulso (Uimp) Corrente nominal (In) Corrente suportável nominal de curta duração (Icw) Corrente suportável nominal de crista (Ipk) Corrente nominal condicional de curto-circuito (Icc) Corrente nominal de curto-circuito limitada por fusível (Icf) Freqüência nominal
52 Características Elétricas dos Conjuntos Fator nominal de diversidade
De um conjunto ou parte, que tem vários circuitos principais é a relação entre a soma máxima, em qualquer momento, das correntes de operação de todos os circuitos principais envolvidos e a soma das correntes nominais de todos os circuitos principais do conjunto ou da parte selecionada. Na ausência de informação sobre as correntes de operação reais, os valores convencionais a seguir podem ser usados.
53 Características Elétricas dos Conjuntos Fator nominal de diversidade
54 Condições de Serviço Temperatura ambiente
Temperatura ambiente para instalações abrigadas Não excede +40 ºC e a sua média, em um período de 24 h, não excede +35 ºC. O limite inferior da temperatura ambiente é -5 ºC. Temperatura ambiente para instalações ao tempo Não excede +40 ºC e a sua média, em um período de 24 h, não excede +35 ºC. O limite inferior da temperatura ambiente é -25 ºC em um clima temperado, e -50 ºC em um clima ártico.
55 Condições de Serviço Condições atmosféricas
Condições atmosféricas para instalações abrigadas O ar é limpo e sua umidade relativa não excede 50 % à uma temperatura de máxima de +40ºC. Podem ser permitidas umidades relativas mais altas a temperaturas mais baixas, por exemplo 90 % a +20ºC. Condições atmosféricas para instalações ao tempo A umidade relativa pode estar, temporariamente, a 100 % à uma temperatura máxima de +25 ºC.
56 Grau de poluição Grau de poluição 1: Não ocorre poluição ou somente uma poluição seca não-condutora. Grau de poluição 2: Ocorre, normalmente, apenas poluição não-condutora. Porém, ocasionalmente, pode ser esperada uma condutividade temporária causada por condensação. Grau de poluição 3: Ocorre poluição condutora ou poluição seca não-condutora que se torna condutora devido à condensação. Grau de poluição 4: A poluição provoca uma condutividade persistente causada, por exemplo, por pó condutivo ou pela chuva ou neve.
57 Altitude Acima de 1000 m, a baixa densidade do ar resulta em redução na dissipação de calor pelo ar que circunda os equipamentos elétricos entretanto, a temperatura ambiente diminui com o aumento da altitude, o que eventualmente pode compensar a diminuição da dissipação de calor. Este fenômeno, também causa uma tensão de ruptura mais baixa, sendo necessário corrigir tanto as distâncias mínimas de isolação. Os conjuntos padrões construídos são aptos a trabalhar em altitudes que não excedam 2000 m (6600 pés).
58 Proteção contra choque elétrico Contato direto
É o contato perigoso em partes energizadas Proteção por isolação de partes energizadas Partes energizadas devem ser completamente cobertas com um material isolante, que só pode ser removido através de sua destruição. Proteção com barreiras ou invólucros Toda superfície externa da barreira ou invólucro deve apresentar um grau de proteção contra contato direto, de pelo menos IP2X ou IPXXB. A remoção, abertura ou retirada de uma barreira (como por exemplo, portas, tampas e fechamentos) somente pode ser feita com o uso de uma chave ou ferramenta.
59 Proteção contra choque elétrico Contato indireto
É o contato perigoso em partes condutoras da estrutura Proteção usando circuitos de proteção Pode ser um condutor de proteção separado como por partes condutoras da estrutura; ou por ambos. A função é a de prover : proteção contra as conseqüências de falhas dentro do conjunto; proteção contra as conseqüências de falhas em circuitos externos alimentados pelo conjunto. O objetivo é que se garanta a continuidade e funcionalidade do circuito de proteção por meio de interconexões efetivas ou por meio de condutores de proteção.
60 Seção dos Condutores de Fase
Proteção contra choque elétrico Determinação da seção dos condutores de proteção Pode-se utilizar a tabela abaixo ( válida se o condutor de proteção PE / PEN for feito do mesmo metal dos condutores de fase; e se aplicada para PEN, as correntes de neutro não excedam 30% das de fase): Seção dos Condutores de Fase S (mm2) Seção Mínima dos Condutores de Proteção (PE, PEN) correspondentes (mm2) S ≤ 16 S 16 < S ≤ 35 16 35 < S ≤ 400 S/2 400 < S ≤ 800 200 S ≤ 800 S/4
61 Proteção contra curto-circuito e corrente suportável de curto-circuito
Conjuntos devem ser construídos de maneira a resistir aos esforços térmicos e dinâmicos, resultantes de correntes de curto-circuito até os valores nominais. A corrente de curto-circuito pode ser reduzida pelo uso de dispositivos limitadores de corrente (indutâncias, fusíveis limitadores de corrente ou outros dispositivos de manobra limitadores de corrente). Conjuntos devem ser protegidos por meio de, por exemplo, disjuntores, fusíveis ou combinação de ambos, que podem ser incorporados no conjunto ou podem ser dispostos fora dele. Quando encomendar um conjunto, o usuário deve especificar as condições de curto-circuito no ponto da instalação.
62 Relação entre corrente suportável de crista e corrente suportável de curta duração
Para determinar o esforço eletrodinâmico, o valor da corrente suportável de crista deve ser obtido multiplicando a corrente de curta duração pelo fator n.
63 Seleção de dispositivos e componentes de manobra
Os dispositivos e componentes de manobra devem ser apropriados para aplicação particular com respeito ao tipo do conjunto (por exemplo, tipo aberto ou fechado), tensões nominais (tensão nominal de isolamento, tensão suportável nominal de impulso, etc.), correntes nominais, vida útil, capacidades de estabelecimento e de interrupção, corrente suportável de curto-circuito, etc. E as normas IEC e NBR pertinentes.
64 Barramentos e condutores isolados
Dimensões e valores nominais As seções dos condutores dentro do conjunto é de responsabilidade do fabricante/projetista. Além da corrente suportável, a escolha é orientada pelos esforços mecânicos que o conjunto é submetido, pela maneira como estes condutores são instalados, pelo tipo de isolação e, algumas vezes, pelo tipo de equipamentos conectados (por exemplo, equipamentos eletrônicos). Conexões elétricas Não devem sofrer alterações indevidas, da elevação da temperatura normal, do envelhecimento dos materiais isolantes e das vibrações que ocorrem em operação normal.
65 Características de alguns metais utilizados como condutores elétricos
Cobre: É o metal de maior utilização na condução elétrica, principalmente na forma de barramentos, cabos, fios e elementos de contato. Algumas propriedades dentre as quais se destacam: Fácil manuseio a quente e a frio Resistência a corrosão do ar atmosférico Resistência à ação dos agentes químicos mais comuns Baixa resistividade Alta condutividade térmica Facilidade de emendar e soldar Facilidade de capeamento por outros metais em processos eletroquímicos
66 Características de alguns metais utilizados como condutores elétricos
Alumínio: É o material mais utilizado para substituir o cobre, por ser mais leve que o mesmo, mais barato, e ter propriedades elétricas e mecânicas semelhantes. Utilização do alumínio x cobre. Tendo em vista os seguintes aspectos: Resistividade Oxidação Escoamento (Fluência) Eletropositividade Custo
67 Características de alguns metais utilizados como condutores elétricos
Prata: E usada em resistência de aparelhos de precisão, para fusíveis nos casos em que a constante de tempo é importante na proteção do aparelho, e também na deposição metálica ou banho eletro-químico em contatos elétricos e fios de bobina para melhorar seu fator de qualidade. Ouro: De utilização mais especial. Metal de grande estabilidade química, é dotado de excelentes propriedades para utilização no ramo eletrônico. Estanho: Ingrediente de ligas. De cor branco-prateada, se liga ao cobre para produzir os bronzes, ao chumbo para produzir solda, e é usado largamente como revestimento anticorrosivo. Ligas metálicas.
68 Compatibilidade eletromagnética (EMC)
Ambiente 1 Redes públicas de baixa tensão, tais como: local / instalação residencial, comercial e pequena indústria. As fontes de perturbações importantes, como solda a arco, não são cobertas por este ambiente. Ambiente 2 Ambiente 2 se relaciona, principalmente, a redes / locais / instalações de baixa tensão não públicos ou industriais, incluindo fontes de perturbação importantes.
69 Indicadores Luminosos e Displays
70 Atuadores de Botoeiras
71 Botoeiras Luminosas Os atuadores de Botoeiras Luminosas deverão ser relacionados com as cores, segundo as tabelas. A dificuldade está na atribuição da cor apropriada, para tal função deve-se observar a filosofia empregada na operação da máquina ou equipamento, bem como um acordo entre consumidor e fornecedor para estabelecer padrões comuns de utilização.
72 Identificação dos condutores
Os condutores devem ser identificados por: número, disposição, cores ou símbolos, sendo os mesmos presentes nos diagramas ou esquemas elétricos. Sugestão para Identificação pela disposição: As fases R, S e T ( A, B e C ), devem ser dispostos nas seguintes ordens: Da esquerda para a direita; De cima para baixo; Da frente para trás.
73 Identificação dos condutores pela cor
Sugestão para Identificação pela disposição: Corrente alternada: Fase R – Azul Escuro; Fase S – Branco; Fase T – Violeta ou Marrom. Corrente Contínua: Positivo – Vermelho; Negativo – Preto.
74 Identificação do condutor de proteção (PE, PEN) e do condutor neutro (N) dos circuitos principais
O condutor de proteção (PE/PEN) deve ser facilmente distinguível pelo formato, pela localização, pela marcação ou pela cor. Se for usada a identificação pela cor, deve ser verde e amarelo (dupla cor). A identificação do condutor de neutro (N) deve ser na cor Azul-clara
75 Proteção contra corrosão
Zincagem Galvanização Pintura Processo ETAPA 1 - Pré-Tratamento ETAPA 2 –Tratamento ETAPA 3 – Pintura Pintura Eletrostática a Pó Pintura Líquida
76 Cores de Pintura Cores de painéis são definidas por dois tipos de codificação, o código Munsell e o código RAL. Ambos definem uma série de cores que podem ser selecionadas para as pinturas dos painéis. Entretanto as duas mais utilizadas são o Munsell N6,5 ( cinza claro ) e o RAL 7032 (cinza).
77 Elaboração do projeto Para elaborar o projeto de um CM é preciso definir os seguintes pontos: Normas técnicas exigidas. Solicitações mecânicas. Grau de proteção do invólucro. Temperatura ambiente / umidade relativa do ar. Resistência a corrosão / acabamento.
78 Elaboração do projeto lnstalação afastada ou encostada na parede / em local de serviço elétrico ou outros. Comando local ou remoto. Tipo construtivo, por exemplo armário, mesa de comando, painéis modulares / execução fixa ou extraível. Disposição das entradas e saídas de cabos e/ou barramentos (pela parte inferior, superior ou lateral). Tipo e seção dos cabos / tipo dos terminais. Dimensões máximas para transporte e instalação do CM.
79 Elaboração do projeto elétrico
Tensão e freqüência da rede e dos circuitos auxiliares. Correntes de curto-circuito (valor eficaz e de crista). Tipo do sistema e tratamento do neutro. Regime de serviço e cálculo do barramento. Tipos e características elétricas dos dispositivos de manobra, controle e proteção.
80 Detalhes observados Acesso interno Proteção contra contatos lnstrumentos e chaves Marcação dos componentes Espaço para os cabos Fontes de calor Circuitos principais e auxiliares Temperatura Ambiente Posição da Alimentação Precauções contra a umidade do ar
81 Desenho típico de um projeto mecânico de um Conjunto de Manobra
82 Desenho típico de um projeto mecânico de um Conjunto de Manobra
83 Temperatura interna dos conjuntos
Conjuntos abertos Conjuntos fechados Devido as reduzidas dimensões e os dispositivos montados muito próximos, a capacidade de dissipação de calor se torna insuficiente, podendo levar a um aumento de temperatura além do limite de trabalho dos dispositivos, causando a prematura falha dos mesmos, sem falar no risco de incêndio. Os sistemas de ventilação são destinados a remover o calor interno gerado pelos equipamentos, evitando o superaquecimento e promovendo a troca térmica a volume de ar. Pode ser gerada uma pressão positiva no interior do painel e assim reduzir a entrada de poeira por vedação deficiente.
84 Temperatura interna dos conjuntos
Para definir a capacidade, o tipo de montagem e as características da ventilação em um painel é fundamental observar alguns parâmetros importantes como: Volume de ar existente no painel Fluxos de Ar Dimensões do sistema de ventilação Local de instalação. Distâncias entre componentes internos: Cabos e dutos de passagem
85 Ensaios dos Conjuntos Ensaios de Tipo Os ensaios de tipo são destinados para verificar a conformidade com os requisitos colocados, para um determinado tipo de conjunto. Ensaios de tipo serão realizados em uma amostra definida do conjunto ou em partes do conjunto fabricadas com base no próprio projeto ou de um projeto semelhante. Devem ser realizados sob a iniciativa do fabricante.
86 Ensaios dos Conjuntos Ensaios de Tipo Ensaios de tipo incluem o seguinte: verificação dos limites de elevação da temperatura; verificação das propriedades dielétricas; verificação da corrente suportável de curto-circuito; verificação da eficácia do circuito de proteção; verificação das distâncias de escoamento e de isolação verificação do funcionamento mecânico; verificação do grau de proteção.
87 ENSAIOS DOS CONJUNTOS Ensaios de rotina Os ensaios de rotina são destinados para detectar falhas em materiais e na fabricação. São realizados em todos os conjuntos ou em unidades do conjunto, após a finalização da montagem, sob responsabilidade do fabricante. Não é requerido que seja realizado outros ensaios de rotina no local de instalação.
88 Ensaios dos Conjuntos Ensaios de Rotina Ensaios de rotina incluem o seguinte: Inspeção do conjunto, inclusive inspeção da instalação elétrica e, se necessário, ensaio de funcionamento elétrico; Um ensaio dielétrico; Verificação das medidas de proteção e da continuidade elétrica do circuito de proteção.
89 ENSAIOS DOS CONJUNTOS Inspeção Mecânica
Características a serem conferidas TTA PTTA 1 Limites de elevação da temperatura Verificação dos limites de elevação da temperatura por ensaio (ensaio de tipo) Verificação dos limites de elevação da temperatura por ensaio ou extrapolação 2 Propriedades dielétricas Verificação das propriedades dielétricas por ensaio (ensaio de tipo) Verificação das propriedades dielétricas por ensaio, ou verificação de resistência de isolação 3 Corrente suportável de curto-circuito Verificação da corrente suportável de curto-circuito por ensaio (ensaio de tipo) Verificação da corrente suportável de curto-circuito por ensaio ou por extrapolação de arranjos típicos ensaiados de forma similar
90 ENSAIOS DOS CONJUNTOS Inspeção Mecânica
Características a serem conferidas TTA PTTA 4 Eficácia do circuito de proteção Conexão eficaz entre as partes condutoras do conjunto e o circuito de proteção Corrente suportável de curto-circuito do circuito de proteção Verificação da conexão eficaz entre as partes condutoras do conjunto e o circuito de proteção por inspeção ou por medição da resistência (ensaio de tipo) Verificação da corrente suportável de curto-circuito do circuito de proteção por ensaio (ensaio de tipo) Verificação da conexão eficaz entre as partes condutoras expostas do conjunto e o circuito de proteção por inspeção ou por medição da resistência Verificação da corrente suportável de curto-circuito do circuito de proteção por ensaio ou projeto apropriado e arranjo do condutor de proteção 5 Distâncias de isolação e de escoamento Verificação das distâncias de isolação e de escoamento (ensaio de tipo) Verificação das distâncias de isolação e de escoamento 6 Funcionamento mecânico Verificação do funcionamento mecânico (ensaio de tipo) Verificação do funcionamento mecânico
91 ENSAIOS DOS CONJUNTOS Inspeção Mecânica
Características a serem conferidas TTA PTTA 7 Grau de proteção Verificação do grau de proteção (ensaio de tipo) Verificação do grau de proteção 8 Conexões dos condutores, funcionamento elétrico Inspeção do conjunto inclusive inspeção das conexões dos condutores e, se necessário, ensaio de funcionamento elétrico (ensaio de rotina) Inspeção do conjunto inclusive inspeção das conexões dos condutores e, se necessário, ensaio de funcionamento elétrico 9 Isolação Ensaio dielétrico (ensaio de rotina) Ensaio dielétrico ou verificação da resistência de isolação 10 Medidas de proteção Verificação das medidas de proteção e da continuidade elétrica dos circuitos de proteção (ensaio de rotina) Verificação das medidas de proteção 11 Resistência de isolação Verificação da resistência de isolação salvo os ensaios de acordo
92 ENSAIOS DOS CONJUNTOS Inspeção Mecânica
Identificação de equipamentos. Componentes internos. Identificação de cores. Identificação de barramentos. Características dos cabos. Identificação dos cabos. Acabamento nos terminais e conexões. Identificação de régua de bornes. Aperto de parafusos e conexões. Aderência da pintura. Espessura da pintura.
93 ENSAIOS DOS CONJUNTOS Inspeção Elétrica
Tensão / freqüência de funcionamento Tensão / freqüência de comando Aterramento Teste de sinalização Teste de comando – sistema manual e/ou automático Continuidade dos circuitos Tensão aplicada ( rigidez dielétrica ) de força Tensão aplicada ( rigidez dielétrica ) de comando Resistência de isolação.