Este aterramento é praticamente a junção dos dois aterramentos anteriores. A função de cabo terra e de cabo neutro saem da infra-estrutura no mesmo condutor, porém em uma parte de circuito realiza-se uma derivação e a partir dali saem dois condutores, um para o aterramento e o outro para neutro.
O aterramento elétrico é algo obrigatório pois aumenta a segurança da instalação, e como a instalação que mais se tem dúvida em relação ao aterramento é a instalação residencial, vamos ensinar passo a passo como fazer um aterramento elétrico residencial.
Um termo que muitas pessoas usam de maneira errada é chamar hastes de aterramento de eletrodos. De acordo com a norma NBR 5410, toda edificação deve dispor de uma infra-estrutura de aterramento, denominada “eletrodo de aterramento”, ou seja, eletrodo é o termo usado para toda a infra-estrutura de um aterramento.
Voltando às hastes, elas podem ter um comprimento que varia de 1,5 metros até 4 metros, porém as mais utilizadas em aterramentos residenciais são as de 2,5 metros, pois reduzem o risco de atingir algum cano ou duto subterrâneo.
Essas hastes devem ser barras cilíndricas de aço-cobreados feitas através do processo de eletrodeposição. Elas devem ser escolhidas conforme sua resistência, de modo que seja usada a com a resistência mais perto de zero possível.
O número de hastes deve ser escolhido de forma a deixar a resistência do sistema o mais baixo possível e sua organização pode ser feita em muitas formas geométricas como no exemplo abaixo.
A qualidade do solo é um fator muito importante para o sistema de aterramento, pois a resistência do solo varia com sua qualidade, de modo que se o solo estiver seco e árido será necessário o tratamento do mesmo para melhorar sua resistência.
Muitas pessoas optam pelo método tradicional usando carvão e/ou sal grosso para realizar esse tratamento, mas hoje em dia existem produtos químicos ideais para tratar cada tipo de solo como por exemplo, o gel de tratamento de solo que só é necessário misturar com água para realizar o tratamento.
O condutor que será conectado ao sistema de aterramento e também sairá do barramento e irá para os equipamentos deve atender a alguns requisitos.
A seção de um condutor de terra deve ser da mesma seção que o condutor da fase, desde que seja até 16mm². Quando a seção do condutor da fase é maior que 16mm² e menor ou igual a 35mm³, usa-de um condutor de aterramento com 16mm² de seção, caso o condutor da fase tenha seção maior que 35mm², é permitido usar um condutor com metade da seção do condutor da fase.
O condutor de aterramento tem cores especificadas que são o verde ou o amarelo, é importante que esse padrão seja respeitado para que facilite uma manutenção posterior.
Comece fazendo um buraco no local determinado de 10 a 15 centímetros menor que a haste e com um comprimento de no mínimo três polegadas. Posicione a haste no centro do buraco e afunde-a cerca de 30 centímetros no solo. Caso for bater com um martelo ou algo parecido, use proteções para não danificar a haste.
Deixe a haste aproximadamente 15 centímetros abaixo do nível do solo. Realize o tratamento do solo caso necessário e preencha o buraco com o produto do tratamento ou com a terra da escavação e realize a compactação do solo ao redor da haste, deixando espaço suficiente para colocar a caixa de inspeção e também o conector para a haste.
Coloque a caixa de inspeção e preencha os espaços livres com a terra da escavação. coloque o conector na haste e conecte o condutor que interligará o aterramento ao Quadro de Distribuição de Circuitos(QDC).
Instale os eletrodutos de PVC, formando um caminho da infra-estrutura do aterramento até o quadro de distribuição, leve os condutores do aterramento por dentro dos eletrodutos até o quadro e os conecte no barramento de terra. A imagem abaixo mostra um exemplo de aterramento.
Para checar a resistência do seu eletrodo, é indicada a utilização de um terrometro, que é um instrumento de medição. O valor da resistência deve ser o mais próximo de zero possível, recomenda-se um aterramento com resistência máxima de 5 Ohms, porém é aceitável uma resistência de até no máximo 25 Ohms de acordo com a norma NEC 250.56.
Com estes passos realizados, sua instalação de um aterramento estará finalizada, a partir daí você poderá levar os cabos de aterramento até as cargas pretendidas e proteger seu circuito.
O canal Mundo da Elétrica se esforça e produz conteúdos de alta qualidade para que você aumente seus conhecimentos sobre diversos assuntos. Um exemplo é o vídeo abaixo sobre os tipos de aterramento, vale muito a pena assistir!