Estação para Tratamento de Chorume - Modelo TC - WasserLink - Tratamento de ÁguaTratamento de Água
Publicado em 11/03/2016 às 11:17:39
Tags: Tratamento de Chorume, Wasserlink,
Confira o estudo enviado pela WasserLink:
Através das distintas etapas do processo, é possível a remoção de metais pesados, carga orgânica e nitrogênio do percolado, possibilitando assim o adequado lançamento no corpo de água receptor.
O fluxo do percolado a partir de um tanque de equalização para o tratamento físico-químico, que operado por batelada tem a função de remover a maior parte dos metais pesados, compreendendo as etapas de ajustes de pH, floculação, sedimentação e retirada do lodo.
O efluente clarificado é encaminhado para o tratamento biológico, objetivando a remoção da matéria orgânica e nitrogênio. Com a utilização de reatores em série e em condição aeróbia e anóxica, processa-se a nitrificação com a oxidação aeróbia da matéria orgânica e desnitrificação, respectivamente.
As transformação bioquímicas que ocorrem no tratamento biológico, permitem obter excelentes reduções das cargas presentes no percolado de DBO, DQO, Nitrogênio Amoniacal e Nitrato.
A agitação mecânica no reator anóxico garante homogeneidade e mantém a biomassa em suspensão. No reator aeróbico, são utilizados difusores com membranas de microbolhas para realizar a nitrificação do nitrogênio amoniacal e a oxidação da matéria orgânica. O controle da biomassa é obtido por descarte periódico e adensamento do lodo.
Estão automatizados o controle do pH, dosagens de produtos químicos, operações de bombardeamento e o nível de oxigenação no reator aeróbio.
O descarte do efluente tratado é manual, de acordo com a variação da quantidade e qualidade do percolado na Estação de Tratamento.
Nota: No interesse de aperfeiçoar continuamente o projeto, nos reservamos ao direito de modificar estas especificações sem aviso prévio. Montamos ETE's para vazões maiores e menores as mostradas na tabela ao lado.