Nobreak G4 Dupla Conversão Online 30kVA/27kW Trifásico
(51) 34394645
Estrada dos Capistranos, 829
Tri/Mono
Nobreak Dupla Conversão Online 30kVA/27kW Trifásico
A G4 Electric apresenta um Nobreak de alta eficiência energética, seguindo a topologia On-line/Dupla Conversão.
A forma de onda da tensão de saída é senoidal, com baixo conteúdo harmônico mesmo quando alimenta cargas não-lineares. Os Nobreaks permitem operações em paralelo N+X (opcional até 6 unidades, com equilíbrio de potência para aumento da capacidade nominal do sistema e/ou operação em redundância para maior confiabilidade do sistema.
Este equipamento permite baterias internas ao nobreak (consulte!)
Permite Diferentes Configurações de tensões de Entrada e Saída (consulte!).
Transformador isolador interno ao equipamento (opcional).
PFC de entrada 0,99 (Retificador com IGBT).
FP de saída 0.9 (disponibiliza maior potência em kW)
Função ECO MODE selecionável
Paralelismo N+X (opcional)
ESS-930pro
30kVA/27kW
Conexão via Bornes
Baterias Interna
Sim (3x16x9Ah) ou 26Ah
Conector Engate Rápido para Baterias Externas
Tensão das Baterias
192Vcc
1085x350x785mm
Tensão Trifásica 380Vca – FFFNT (outras tensões sob consulta)
Tolerância (sem descarga das baterias) +25%/ -45%(até 50% da potência nominal) ou +25%/ -25%(de 50 – 100% da potência nominal)
Frequência "Auto Sense" 50Hz / 60Hz +/- 5Hz
Fator de Potência 0,99 (sob condições nominais)
Freqüência 60Hz +/- 0,1Hz
Rendimento (On-line) 93% no modo on-line / 98% no modo ECO (sob condições nominais)
THD_Vo 2% (carga linear nominal) / 5% (carga não linear nominal)
Fator de potência 0.9
Sobrecarga (via inversor) 102% a 125% por 10 minutos / 125% a 150% por até 60 segundos >150% transfere para bypass
Tempo de transferência Falta e retorno de rede – 0mS (True On-Line)
Tensão DC – nominal 192Vcc- 16 baterias (pode ser configurado para 20 baterias)
Baterias Internas / externas modelo BI – VRLA de 9Ah / modelo BE – baterias externas
Autonomia com 80% / 50% carga de informática com FP 0,7 Usando 3x9Ah ou 26Ah, Aproximadamente 5 / 10 minutos
Carregador de baterias 1Acc (configurável até 3,5Acc)
Visual (04 LEDs) Inversor (verde) / Bateria (amarelo) / Bypass (amarelo) / Falha (vermelho)
Display LCD tensão / frequência de entrada, bypass e saída, tensão e nível de carga das baterias, potência em VA / W / percentual na saída por fase, nível de carga na saída, temperatura interna / modo de operação / menu de configuração / log de até 600 eventos
Porta USB / RS-232 Ambas disponíveis: porta USB para monitoração via software UPSmart, e porta RS-232 (uso configuração), consulte detalhes!
EPO Sim, configurável
TCP/ IP – SNMP Opcional
Ventilação Forçada (velocidade variável conforme nível de carga)
Ruído audível <55 / 60 dBA
Dimensões com embalagem (A xLxP) 1130 x 450 x 890mm
Peso com embalagem (sem baterias internas) 95kg
*Estas informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso;
**Os produtos poderão ser modificados de acordo com as necessidades do cliente;
Pequenos Data Centers
Caso nosso equipamento seja utilizado em aplicações sob condições inadequada, tais como: umidade e/ou temperatura excessivas ou instalado em condição submetido a intempéries, como por exemplo, caixas instaladas sob incidência solar intensa, caixas instaladas sob efeito da maresia em regiões litorâneas, postes, locais confinados e sem refrigeração suficiente, e outras situações críticas similares aos descritos, a garantia fica reduzida a 90 dias e no caso do equipamento conter bateria(s) a garantia desta(s) fica cancelada.