Análise de Óleos Isolantes de Transformadores - Filtroil Manutenção
Se a sua empresa utiliza transformadores elétricos, é muito provável que eles operem utilizando óleos isolantes. Estes óleos são fundamentais para garantir o isolamento elétrico e refrigeração dos transformadores, garantindo seu bom funcionamento e vida útil.
O que são óleos isolantes?
Os óleos isolantes, ou óleos minerais isolantes, são substâncias estáveis a altas temperaturas, essenciais para o funcionamento de equipamentos industriais como transformadores, reatores de alta potência e capacitores, dentre outros. Suas principais características são o isolamento elétrico, a refrigeração do equipamento e até mesmo a contenção de algumas descargas elétricas.
Porque devo fazer a análise dos óleos isolantes?
Esta análise se enquadra como uma manutenção preditiva e preventiva. O objetivo principal é identificar com antecedência a deterioração e falhas nestes fluidos, a fim de evitar danos maiores a equipamentos essenciais para a empresa.
Como os óleos isolantes atuam diretamente nos transformadores e outros equipamentos essenciais, sua função se expande para todas as máquinas e instalações da indústria. Um transformador sem a devida manutenção pode acarretar em apagões, danos a equipamentos, interrupção na produção, e em casos mais extremos acidentes de trabalhos, incêndios e explosões. Em função disso, é extremamente recomendado realizar periodicamente a análise dos óleos isolantes dos transformadores e demais equipamentos que fazem uso destas substâncias.
Com o acompanhamento periódico apropriado, muitas vezes é possível fazer o tratamento dos óleos minerais, evitando sua troca. Isso traz não apenas economia para a empresa, mas também evita o descarte de substâncias que normalmente são tóxicas ao meio ambiente e de difícil reaproveitamento.
Como é feita a análise dos óleos isolantes?
Análise Gás Cromatográfica
A cromatografia determina a concentração dos gases dissolvidos no óleo mineral isolante. A formação de gases em equipamentos elétricos imersos em óleo pode se dar devido ao processo de envelhecimento natural e/ou em maior quantidade, como resultado de defeitos.
A análise físico-química determina o estado do óleo isolante, sua capacidade, eficiência e deterioração. Esta análise, ao ser comparada com os valores pré-determinados para o material possibilita identificar o procedimento mais adequado: tratamento termo-vácuo, troca ou regeneração do óleo isolante.
Gases Quantificados:
Gases Quantificados, conforme NBR 7070
A cor de um óleo isolante é determinada pela luz transmitida e é expressa por um valor numérico baseado na comparação com uma série de padrões de cores. Um rápido aumento do número da cor pode indicar deterioração ou contaminação do óleo. Além da cor, a aparência do óleo pode apresentar turbidez ou sedimentos, que pode indicar a presença de água livre, borra insolúvel, carbono, fibras, sujeira ou outros contaminantes.
É uma medida da capacidade do óleo resistir à solicitação elétrica. Revela também a presença de impurezas polares como a água e outros oxigenados e sólidos.
Utilizada para identificação do tipo de óleo isolante mineral (parafínico ou naftênico), silicone ou vegetal.
O teste de acidez mede o teor de ácidos formados por oxidação que são responsáveis pela formação de borra e degradação do papel. O aumento do índice de neutralização indica o envelhecimento do óleo isolante.
A determinação do fator potência indica o grau de deterioração e contaminação do óleo isolante. Um alto fator de potência é uma indicação da presença de contaminantes ou de produtos de deterioração, como umidade, carbono ou matérias condutoras, sabões metálicos e produtos de oxidação.
O ensaio detecta a presença de contaminantes polares solúveis e produtos de oxidação que são substâncias quimicamente ativas que podem acelerar o envelhecimento do óleo. Valores baixos de tensão interfacial indica deterioração e iminente formação de borra.
O ensaio detecta presença de água que prejudica as propriedades dielétricas do óleo, que apresenta assim tendências à oxidação. Um elevado teor de água acelera a deterioração química do papel isolante e é indicativo de condições de operações indesejáveis, que requerem correções.
Análise Furfuraldeído 2-FAL (NBR 15349)
O ensaio determinação o teor de compostos furânicos por cromatografia líquida para informações técnicas do envelhecimento ou idade cronológica do equipamento. Possibilita o planejamento da substituição do transformador com base de informações técnicas de envelhecimento e não da idade cronológica do equipamento.
Análise de Teor PCB - Askarel (NBR 13882)
O ensaio determina o teor de PCB (Bifenilas Policloradas) por cromatografia gasosa com detector de captura de elétrons. Dependendo da quantidade de PCB presente no óleo, a norma deve-se seguir orientações para manuseio, acondicionamento, rotulagem, armazenamento, transporte, procedimentos para equipamentos em operação e destinação final (óleos e equipamentos contaminados).
Análise de Teor DBDS (Metodologia Própria)
O ensaio determina o teor de dibenzodissulfeto por cromatografia gasosa com detector de captura de elétrons. O dibenzodissulfeto é uma das espécies de enxofre que atua na corrosividade ao cobre.
O ensaio determina qualitativamente os compostos corrosivos de enxofre em óleos isolantes. A presença de compostos corrosivos de enxofre é prejudicial, pois resulta na deterioração de materiais, como o cobre, que constituem os equipamentos elétricos.