VRV IV. de novo. estabelece o padrão BOMBA DE CALOR E RECUPERAÇÃO DE CALOR - PDF
Download "VRV IV. de novo. estabelece o padrão BOMBA DE CALOR E RECUPERAÇÃO DE CALOR"
1 VRV IV estabelece o padrão de novo BOMBA DE CALOR E RECUPERAÇÃO DE CALOR
2 Que novo padrão é este? VRV IV =
3 VRV + padrões revolucionários 3 Temperatura de refrigerante variável Aquecimento contínuo Configurador do VRV
4 4 Que novo padrão é este? O VRV estabeleceu sempre o padrão: no passado, no presente, e continuará a fazê-lo no futuro. Atualmente, o VRV IV estabelece novos padrões de eficiência sazonal para proprietários de edifícios, conforto interior dos utilizadores e simplicidade de instalação para os instaladores, bem como mais soluções para os projectistas.
5 5 p. 6 Temperatura de refrigerante variável Personalize o seu VRV para a melhor eficiência e conforto sazonal: O controlo revolucionário da variação da temperatura do refrigerante adapta o sistema automaticamente aos requisitos individuais de climatização do edifício, para melhor eficiência e conforto. p. 10 Aquecimento contínuo O novo padrão em conforto de aquecimento: A tecnologia única de aquecimento contínuo torna o VRV IV a melhor alternativa aos sistemas de aquecimento tradicionais. O que mais há de novo...? p. 12 Software configurador do VRV para uma colocação em funcionamento, configuração e personalização simplificadas Colocação em funcionamento simplificada: interface gráfica para configuração, colocação em funcionamento e upload das definições do sistema. Manutenção simplificada: indicador de 7 segmentos adicional para um acesso simples e rápido às funções básicas e leitura de erros. O controlo de climatização integrado evoluiu 22 p. 14 A nova cassete "round flow" cria condições óptimas no edifício com a melhor eficiência O novo Intelligent Touch Manager dispõe de novas ferramentas de gestão de energia, reduzindo ainda mais os custos de funcionamento A nova hydrobox de baixa temperatura, permite soluções de aquecimento altamente eficazes
6 6 ersonalize o seu VRV ara a melhor eficiência e conforto sazonal A DAIKIN LIDERA O CAMINHO PARA A EFICIÊNCIA SAZONAL A Daikin volta a liderar a indústria, ao lançar uma nova gama VRV que cumpre totalmente a política 20/20/20 da UE. O VRV IV é até 25% mais eficiente numa base anual, enquanto melhora as funções de conforto e flexibilidade que tornam a Daikin tão única nesta área. Plano de acção europeu C0 2-20% MENOS EMISSÕES DE CO 2 versus % MAIOR UTILIZAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL -20% MENOS UTILIZAÇÃO DE ENERGIA PRIMÁRIA versus BAU* Até ao ano 2020 *Business As Usual (cenário sem alterações) Para ajudar a alcançar os objectivos referidos acima, foi implementada a Directiva produtos relacionados com energia (ERP), que especifica os requisitos mínimos de eco-design, tais como a eficiência energética melhorada, que devem ser integrados em produtos que consomem energia. Nos sistemas de controlo de climatização, a eficiência energética tem de ser medida ao longo de toda a faixa de funcionamento e esta será apresentada como a eficiência sazonal. Medir o desempenho real A UE requer uma métrica de desempenho objectiva para estabelecer os requisitos mínimos a respeitar e para fornecer aos clientes as informações sobre o desempenho do sistema de ar condicionado, em que basear a respectiva escolha. A metodologia actual, a eficiência nominal (EER), apresenta uma lacuna significativa entre o desempenho planeado e o desempenho real, por isso, foi desenvolvido um método mais preciso, a eficiência sazonal (ESEER). A eficiência sazonal é uma medição mais precisa da eficiência energética real dos sistemas e indica quão eficiente é uma unidade de ar condicionado quando funciona ao longo de toda uma estação de arrefecimento ou aquecimento. Eficiência nominal versus sazonal Temperatura CAPACITY Potência Modos auxiliares NOMINAL SAZONAL NOMINAL SAZONAL NOMINAL SAZONAL 1 Condição de temperatura: 35 C para arrefecimento 7 C para aquecimento Não ocorre frequentemente na realidade Várias temperaturas nominais para arrefecimento e aquecimento, reflectindo o desempenho real ao longo da totalidade de uma estação Não reflecte a carga parcial Vantagens da tecnologia inverter não visíveis Reflecte o funcionamento à carga parcial em vez de total Vantagens da tecnologia inverter apresentadas Não tem em conta os modos auxiliares Inclui os modos auxiliares de consumo: Termóstato desligado Modo standby Modo DES. Resistência do cárter Utilizando a sua tecnologia de temperatura de refrigerante variável, o VRV IV ajusta continuamente a temperatura e o volume do refrigerante para se adaptar à temperatura e capacidade actualmente necessárias, proporcionando assim sempre uma eficiência sazonal óptima.
7 Poupança de custos anuais 7 até 25% Optimize o conjunto dos requisitos do edifício com conforto e eficiência O ajuste automático da temperatura do refrigerante garante a satisfação dos clientes PERSONALIZE O SEU VRV PARA UMA EFICIÊNCIA SAZONAL ÓPTIMA O controlo revolucionário da temperatura do refrigerante variável (VRT) adapta o seu VRV aos requisitos individuais e de climatização do edifício, para conforto e eficiência, reduzindo assim drasticamente os custos de funcionamento. O sistema pode ser personalizado de forma simples através dos modos predefinidos da tecnologia VRT. Os modos permitem optimizar o sistema em termos do equilíbrio necessário entre conforto e eficiência. Com esta nova tecnologia, a Daikin voltou a inventar o sistema VRV. Ao introduzirmos algumas alterações de fundo no equipamento, permitiu-nos melhorar a eficiência sazonal até 25%! Modos possíveis: Modo automático (Pré-definição no VRV IV) Modo de sensibilidade elevada Modo básico (corrente VRF padrão) Velocidade de reacção rápida Eficiência máxima Velocidade de reacção rápida Eficiência máxima Velocidade de reacção rápida Eficiência máxima O equilíbrio perfeito: Eficiência máxima durante grande parte do ano. Velocidade de reacção rápida nos dias mais quentes Eficiência máxima durante todo o ano Reacção rápida ao pico de carga, para manter o valor definido Efeito dos modos predefinidos na eficiência e na velocidade de reacção: Modo automático Carga (Pré-definição no VRV IV) Modo de sensibilidade elevada Carga Modo básico (corrente VRF padrão) Carga Volume do refrigerante (VRV) Volume do refrigerante (VRV) Volume do refrigerante (VRV) Temperatura do refrigerante (VRT) Temperatura do refrigerante (VRT) Temperatura do refrigerante (VRT) Eficiência Eficiência Eficiência
8 8 O MODO ÚNICO VRT Automático RESULTA NUM AUMENTO DE 25% NA EFICIÊNCIA SAZONAL No modo automático, o sistema consegue uma eficiência máxima ao longo da maioria do ano e uma velocidade de reacção rápida nos dias mais quentes, assegurando sempre o conforto apesar de continuar a conseguir uma eficiência sazonal superior até 25%. Modo automático (Pré-definição no VRV IV) Modo automático (Pré-definição no VRV IV) Carga Volume do refrigerante (VRV) Temperatura do refrigerante (VRT) Velocidade de reacção rápida Eficiência máxima Eficiência O equilíbrio perfeito: Eficiência máxima durante grande parte do ano. Velocidade de reacção rápida nos dias mais quentes Como se consegue este aumento de 25% na eficiência sazonal? No modo automático, o sistema ajusta constantemente a temperatura e o volume do refrigerante de acordo com a capacidade total necessária e condições climatéricas. Por exemplo, na estação intermédia, quando não é necessário muito arrefecimento e a temperatura ambiente está próxima do valor definido, o sistema ajusta a temperatura do refrigerante a uma temperatura mais alta, pelo que é necessária menos energia, o que resulta em poupanças significativas em termos de eficiência sazonal.
9 9 CONTROLE EXACTAMENTE COMO O SEU SISTEMA REAGE NO MODO AUTOMÁTICO Os submodos disponíveis permitem ao instalador afinar de forma simples a forma como o sistema reage a alterações na temperatura interior ou exterior. Potente Consegue aumentar a capacidade acima dos 100% se for necessário. A temperatura do refrigerante pode descer mais para o arrefecimento (subir para o aquecimento) do que o valor mínimo definido (máximo no aquecimento). Dá prioridade à velocidade de reacção rápida A temperatura do refrigerante desce (ou sobe no aquecimento) de forma rápida para manter o valor definido da divisão estável Rapidamente Dá prioridade à velocidade de reacção rápida A temperatura do refrigerante desce (ou sobe no aquecimento) de forma rápida para manter o valor definido da divisão estável Suave Dá prioridade à eficiência A temperatura do refrigerante desce (ou sobe no aquecimento) de forma gradual dando prioridade à eficiência do sistema e não à velocidade de reacção Temperatura do refrigerante [ºC] Modo potente Modo rápido Modo suave Temp alvo Te 6C Te 3 C Tempo [hora]
10 10 O novo padrão em conforto no modo de aquecimento VRV IV PARA UM CONFORTO CONTÍNUO, TAMBÉM DURANTE A DESCONGELAÇÃO Uma vez que o VRV IV continua a proporcionar aquecimento no modo de descongelação, dá resposta a quaisquer desvantagens de especificação de uma bomba de calor para um aquecimento monovalente. As bombas de calor são conhecidas pela sua elevada eficiência energética no aquecimento, mas elas acumulam gelo durante o modo de aquecimento e este tem de ser periodicamente derretido, com recurso a uma função de descongelação, que inverte o ciclo de refrigeração. Isto causa uma queda temporária da temperatura e níveis de conforto reduzido no interior do edifício. A descongelação pode demorar mais de 10 minutos (dependendo do tamanho do sistema) e, na maioria das vezes, ocorre entre os -7 e +7 C, quando existe mais humidade no ar, que congela a serpentina, e tem um impacto significativo nos níveis de conforto que se fazem sentir no interior. O VRV IV alterou o paradigma do aquecimento ao fornecer aquecimento mesmo durante o modo de descongelação, eliminando assim a queda de temperatura no interior e proporcionando sempre conforto. Novidade Temperatura da divisão Bomba de calor VRV IV com aquecimento contínuo Referência para bomba de calor VRF Temperatura da divisão Início da descongelação Fim da descongelação Tempo Início da descongelação Fim da descongelação Tempo
11 11 Tecnologia única de aquecimento contínuo A melhor alternativa aos sistemas de aquecimento tradicionais COMO FUNCIONA? O VRV IV possui um elemento de acumulação de calor único, com base em materiais de fase alternante, que fornece energia para a descongelação da unidade exterior, enquanto continua a fornecer aquecimento para o interior, por forma a manter um ambiente interior confortável. A energia necessária para a descongelação é armazenada no elemento durante as operações de aquecimento normais. A serpentina da unidade exetrior está descongelada com a energia armazenada no elemento de acumulação de calor enquanto no interior se mantém uma temperatura confortável. Como funciona o material de fase alternante? O material de fase alternante (PCM) armazena ou liberta energia quando muda da fase sólida para a fase líquida ou vice-versa. À medida que o PCM solidifica, a energia térmica é libertada de volta para o ambiente Estrutura capsular A temperatura sobe PCM em estado sólido A temperatura desce Estrutura capsular PCM em estado líquido À medida que o PCM absorve a energia térmica, liquidifica-se
12 12 Software configurador do VRV Colocação em funcionamento simplificada: interface gráfica para configuração, colocação em funcionamento e upload das definições do sistema. Manutenção simplificada: indicador de 7 segmentos, para uma verificação e leitura simples das funções básicas. COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO SIMPLIFICADA O configurador do VRV é uma solução de software avançada que permite uma configuração e colocação em funcionamento simples do sistema: é necessário menos tempo nos espaços técnicos para configurar a unidade exterior. é possível gerir vários sistemas em diferentes locais exactamente da mesma forma, permitindo assim uma colocação em funcionamento simples para os gestores dos sistemas (key users). as definições iniciais da unidade exterior podem ser recuperadas com facilidade. Colocação em funcionamento simplificada Recuperar as definições iniciais
13 13 9 Menos tempo necessário para a colocação em funcionamento Gerir vários sistemas exactamente da mesma forma Recuperar as definições iniciais MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA O indicador de 7 segmentos poupa tempo através de: relatório de erros com leitura fácil. indicação dos parâmetros de manutenção básicos para uma rápida verificação das funções básicas. menu simples que indica definições locais de forma rápida e simples.
14 14 Um novo controlo de climatização integrado UMA SOLUÇÃO TOTAL A solução total VRV Daikin oferece um ponto de contacto único para o projecto, instalação e manutenção do seu sistema de controlo de climatização integrado. A nossa solução pode ser utilizada para controlar até 50% do consumo de energia de um edifício, dando-lhe um enorme potencial de poupança de custos. Assim, não trabalhámos apenas para aumentar a eficiência das nossas unidades exteriores e facilitar a sua instalação, mas também para aumentarmos a eficiência, o conforto e a simplicidade de instalação de todos os outros componentes, centrando os nossos esforços nos seguintes aspectos: criação de condições de climatização óptimas no edifício com a melhor eficiência, utilizando os novos sensores na cassete "round flow" maior redução dos custos de funcionamento com as novas ferramentas de gestão de energia do novo Intelligent Touch Manager aquecimento de espaços altamente eficaz com a nova hydrobox de baixa temperatura Controlar até 50% do consumo de energia do seu edifício Aquecimento de água Aquecimento de espaços Outro Equipamento de escritório Arrefecimento de espaços Ventilação Iluminação Fonte: EIA; Inquérito sobre o consumo de energia em edifícios comerciais
15 15 Um sistema, múltiplas aplicações Aquecimento e arrefecimento 22 Sistemas de controlo inteligentes Combine as unidades interiores do VRV com as elegantes unidades interiores da gama doméstica no mesmo sistema. A nova cassete "round flow" estabelece o padrão de eficiência e conforto. Integração com soluções de controlo inteligentes com ferramentas de gestão de energia para reduzir os custos de funcionamento Hydrobox de baixa temperatura para um aquecimento de espaços altamente eficaz através de Cortina de ar Biddle Aquecimento de pavimento Radiadores de baixa temperatura Ventiloconvectores Água quente dos 25 aos 45 C Solução altamente eficiente para a separação climática em entradas Hydrobox de alta temperatura* para a produção eficiente de água quente Ventilação Chuveiros Lavatórios Água sanitária para limpezas Água quente dos 25 aos 80 C *apenas para ligações ao VRV IV com recuperação de calor Tratamento de ar novo e sistema de climatização combinados
16 16 Cassete "round flow" de nova geração A estabelecer o padrão de eficiência e conforto CONFORTO MELHORADO O padrão único de descarga de caudal de ar a 360 assegura uma distribuição da temperatura uniforme na divisão, sem cantos mortos. O conforto pode ser melhorado graças aos sensores opcionais: O sensor de presença permite que o controlo de caudal de ar direccione o ar no sentido contrário ao da pessoa detectada na divisão. Com o sensor de chão, os pés frios passaram à história. Este sensor detecta a temperatura média do chão e assegura uma distribuição uniforme da temperatura entre o tecto e o chão. novidade sensor de presença por infravermelhos sensor de pavimento por infravermelhos A B Sensor de presença C 8,5m D Sensor de pavimento 80 cm Sensor de pavimento 11m
17 17 AINDA MAIS ENERGETICAMENTE EFICIENTE A limpeza automática do filtro poupa até 50% dos custos de energia eléctrica em comparação com o padrão da indústria e reduz o tempo de manutenção no local. O sensor de presença poupa outros 27% ao ajustar o valor definido ou desligando a unidade quando não se encontra ninguém na divisão. Comparação energética cumulativa entre cassete round flow padrão e cassete round flow com auto-limpeza ao longo de 12 meses Consumo energético (kwh) Julho Agosto Setembro Outubro Cassete com auto-limpeza (Instalações de teste de Wolverhampton, Reino Unido) > Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 50% diferença no consumo de energia eléctrica Abril Maio Junho Julho Cassete "Round Flow" de série > O painel com auto-limpeza poupa até 50% Temperatura r Interior Horário Ninguém Nobody na the divisão room INSTALAÇÃO FLEXÍVEL Energia poupada nenhuma presença detectada durante 15 min Quando se remodela ou redecora o interior, já não há a necessidade de alterar a localização da unidade interior, graças à possibilidade de se poder fechar uma ou mais vias através do controlo remoto (por cabo). > O sensor de presença poupa até Ponto definido de arrefecimento: 22 CBs 27%
18 18 Integração com soluções de controlo inteligentes NOVO INTELIGENTE TOUCH MANAGER: INTUITIVA Interface do utilizador intuitiva Um sistema de bomba de calor só funciona com a inteligência que o seu sistema de controlo permitir. Por esse motivo, a Daikin lança sistemas de controlo intuitivos e inteligentes com ferramentas de gestão de energia para reduzir os custos de funcionamento. Vista de layout visual e acesso directo às funções principais da unidade interior Todas as funções directamente acessíveis através do ecrã táctil ou web interface GESTÃO DE ENERGIA INTELIGENTE Ferramentas de gestão de energia "inteligente" permitem a monitorização e verificar se o consumo energético corresponde ao planeado e ajudam a detectar as origens de perdas de energia, maximizando assim a eficiência. FLEXIBILIDADE em tamanho: design modular para utilização em aplicações de pequenas a grandes dimensões Flexibilidade em tamanho 64 a 2560 grupos em integração: desde o simples controlo do A/C ao pequeno BMS com integração de controlo de iluminação, bombas, através de e/s WAGO MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO SIMPLES Realize a verificação da quantidade do refrigerante remotamente, quando for mais conveniente para si, e evite uma visita às instalações. Ao mesmo tempo, aumente a satisfação dos seus clientes por não haver interrupção no sistema de climatização durante as horas de serviço.
19 19 Portfólio VRV IV BOMBA DE CALOR (Disponível em Outubro de 2012) Autónoma e modular CV Autónoma Modular CV CV RXYRQ CV A funcionalidade RXYRQ está integrada na gama standard (Bomba de calor VRV para ligação a unidades interiores da gama doméstica) RECUPERAÇÃO DE CALOR Autónoma REYQ Modular REYQ CV CV Autónoma REYQ PRELIMINAR Modular REYQ CV CV REYAQ (Recuperação de calor VRV para ligação à hydrobox apenas de aquecimento) CV A funcionalidade REYAQ está integrada na gama standard
20 GREAT NEWS VRV IV SETS THE STANDARD AGAIN encontre as informações mais recentes em A posição única da Daikin enquanto fabricante de equipamento de ar condicionado, compressores e fluidos frigorigéneos levou ao seu envolvimento de perto em questões ambientais. Há vários anos que a Daikin tenciona tornar-se líder no fornecimento de produtos com impacto limitado no ambiente. Este desafio obriga a uma concepção ecológica e ao desenvolvimento de uma vasta gama de produtos e de um sistema de gestão de energia, resultando na conservação de energia e reduçãode desperdícios. O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta contratual com a Daikin Europe N.V.. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao abrigo de copyright da Daikin Europe N.V. DAIKIN VRV IV sets the standard with revolutionary technologies, such as variable refrigerant temperature control and continuous heating during defrost for heat pump units. Os produtos Daikin são distribuídos por: Its advanced VRV configurator software is a time-saver that simplifies commissioning, configuration and customisation. This is backed up by automatic refrigerant charging and remote refrigerant containment check allowing quick and easy installation. Find out more on DUMMY ECPPT12-206A Os produtos VRV não são abrangidos pelo programa de certificação Eurovent. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Bélgica - - BE RPR Oostende ECPPT12-206A CD 08/12 Copyright Daikin Impresso em papel sem cloro. Preparado por La Movida, Bélgica Resp. Ed.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende