SE SANTOS DUMONT II - CEMIG – In-Tech Automação e Sistemas
SE SANTOS DUMONT II - CEMIG
O objetivo deste projeto foi realizar a supervisão e controle via SAGE (Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia) dos IEDs (intelligent electronic device) de controle e proteção da subestação e realizar a integração com o Centro de Controle e Operação (CCO). Serviços realizados pela equipe In-Tech Automação e Sistemas. O escopo de programação dos IEDs SEL (Schweitzer Engineering Laboratories) e GE foram realizados por uma equipe Toshiba em conjunto com profissionais das fabricantes dos equipamentos.
O Sistema foi dividido em duas partes, subestação e SVC (compensadores estáticos de potência reativa). Precisou de fazer a configuração do SAPRE - Sistema de Análise e Projeto de Redes Elétricas, para promover o restabelecimento automático da subestação em caso de blecaute no Sistema Elétrico.
IEC 61850, para integração do SAGE com os IEDs.
DNP 3.0, para integração do IED de controle do SVC com a subestação.
IEC 60870-5-101, para integração do SAGE com o Centro de Controle e Operação (CCO).
Mais de 3000 tags sendo supervisionados.
Mais de 750 pontos de IO's.
Comunicação com mais de 60 IEDs.
Programação de lógicas no SAGE
Para promover o restabelecimento automático da subestação em caso de blecaute no Sistema Elétrico foram configuradas as lógicas na "Aplicação do Usuário", ferramenta do SAGE.
"Desenvolvimento de programação específica para execução automática atuando paralela ao SAGE" – In-Tech Automação e Sistemas
Desenvolver programação de lógica operativa automática, para pocisionar os equipamentos de patio em uma condição pré-estabelecida e recuperar o sistema em caso de blecaute, pois o SAGE tem apenas um recurso para executar tal programação a "Aplicação do Usuário", que trouxe um grande desafio ao projeto devido sua complexidade.