SISTEMA COMPACTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO REFORÇADO /COMPÓSITO TUCUNARÉ TUCUNARÉ PDF
SISTEMA COMPACTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO REFORÇADO /COMPÓSITO TUCUNARÉ TUCUNARÉ 32000
Download "SISTEMA COMPACTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO REFORÇADO /COMPÓSITO TUCUNARÉ 32000 TUCUNARÉ 32000"
Therezinha Barbosa Valente
1 SISTEMA COMPACTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO REFORÇADO /COMPÓSITO TUCUNARÉ EEA Empresa de Engenharia Ambiental Ltda. OWENS CORNING AMÉRICA LATINA RIO CLARO-SP Cuidando do Meio Ambiente Emerson Marçal Júnior Memorial Descritivo, Justificativa, Memória de Cálculo e Desenho do Projeto do Sistema de Tratamento de Esgotos. TUCUNARÉ 32000
2 1 - OBJETIVO O objetivo deste trabalho é apresentar um sistema de tratamento de esgoto que atenda a legislação vigente. Por isso, o projeto será elaborado conforme as indicações da NB 570, NBR 7229, NBR e através de publicações de autores de conhecida responsabilidade. 2 DADOS DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROJETO 2.1) Owens Corning América Latina Projeto Estrutural. Nome: Edouard Zurstrassem CRQ: ) EEA Empresa de Engenharia Ambiental Ltda Projeto Hidráulico Sanitário. Nome: Emerson Marçal Júnior CREA: /D - SP 3- ALTERNATIVA ESCOLHIDA O tratamento dos esgotos deste empreendimento será feito através de um conjunto de unidades modulares e compactas utilizando-se o processo anaeróbio, denominado de TUCUNARÉ O sistema consiste na instalação de um reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente seguido de um filtro anaeróbio com objetivo principal de remoção da matéria orgânica. O funcionamento do sistema se dará em 2 etapas. Na primeira, o esgoto bruto irá se decompor numa porção sedimentável e outra solúvel, removida através da transformação de matéria orgânica complexa em gás metano. Grande parte da matéria orgânica dissolvida e em suspensão que não teve tempo para ser digerida na primeira etapa será removida no filtro anaeróbio, através do processo biológico. As unidades são confeccionadas em PLÁSTICO REFORÇADO / COMPÓSITOS de alta resistência química e mecânica. O sistema foi dimensionado para tratar efluentes domésticos em caráter permanente, com a eficiência média de remoção de DBO de 70 %. Deve-se verificar se o órgão ambiental aceita os padrões de lançamento deste equipamento. 2
3 4 MEMORIAL DE CÁLCULO A Legislação Pertinente A Legislação Brasileira sobre lançamento de efluentes, o CONAMA 20, não indica um valor máximo ou mínimo de matéria orgânica que deve ser lançado nos rios, ou corpos d'água subterrâneos. Já os estados contêm Decretos e Resoluções no que concerne aos padrões de lançamento. Alguns estados trabalham com carga orgânica, outros com DBO máxima e outros com porcentagem de eficiência Enquadramento do Empreendimento na legislação pertinente Para a instalação deste equipamento deve-se verificar se os padrões do mesmo respeitam a legislação local. A verificação destes parâmetros deve ser de responsabilidade do engenheiro responsável pela obra, podendo o FABRICANTE assessorar a empresa interessada em adquirir os equipamentos desta linha Cálculo de vazão População estimada = 200 pessoas Q esgoto = 160 l/dia Q = q. p = = l/dia Cálculo da Carga Orgânica Padrão Alto = 50 g DBO 5 /dia.pessoa C.O. = = g DBO 5 / dia DBO 5 = mg DBO 5 /32000 l DBO 5 = 312,5 mg/l Dimensionamento de Reator Anaeróbio de Manta de Lodo V = Q. TDH O tempo de detenção hidráulico geralmente empregado para reatores anaeróbios é de 8 horas, no entanto, estaremos considerando TDH de aproximadamente 16 horas Portanto: V = (L/DIA). 16 / 24 (DIA) = litros. Adotando H = 3,2 metros temos: V = PI. D 2. H / 4 21,333 = PI. D 2. 3,2 / 4 D = 3 m A princípio adota-se um tanque cilíndrico com D = 3 m e H útil = 3,2 m 3
4 Vantagens do equipamento Os digestores anaeróbios obtiveram evoluções que não podemos deixar de aproveitar em nossos projetos. Foram verificados, em estudos realizados pela USP Universidade de São Paulo, SANEPAR, CETESB e outros órgãos de reconhecida responsabilidade, os pontos abaixo: 1) Melhor eficiência em reatores anaeróbios de fluxo ascendente do que em fluxo horizontal. Fluxo Ascendente efluente afluente Fluxo Horizontal efluente afluente - partícula dissolvida não entra em contato com a manta de lodo; - sistema carreia mais sólidos com sobrecarga hidráulica; - necessita de maior tempo de detenção hidráulica. Figura 1: Comparação entre o fluxo de fossa ABNT e dos reatores anaeróbios. 2) Sistemas de coleta que reduzem o curto circuito hidráulico através da boa distribuição afluente e efluente. Correto Errado Zona Morta Figura 2: Curto circuito hidráulico na fossa, acarretando no superdimensionando da mesma. Devido a isto, optamos por projetos mais modernos e de comprovada eficiência. 4
5 4.6 - Dimensionamento da tubulação de entrada A tubulação de entrada deve ser calculada através dos seguintes parâmetros: - Evitar o entupimento com materiais grosseiros; - Permitir a passagem normal do fluxo. Serão utilizados tubos de esgoto de 100 mm devido esta ser a dimensão mínima para coletores prediais e suficiente para transportar o esgoto de 200 pessoas. 100 mm Figura 3: Tubulação de entrada. Recomendações: Quando instalado o sistema de tratamento deve-se verificar se existe a instalação de um sistema de caixa de gordura individual ou coletiva. Verifique se sua caixa de gordura tem volume adequado através da seguinte fórmula: V = 20 L + N. 2 L N = Número de pessoas servidas pela cozinha onde está instalada a caixa de gordura. L = Volume em litros. Deve-se verificar a instalação de um sistema de ventilação para impedir que os gases formados nas Estações de Tratamento de Efluentes retornem para dentro da casa afluente 100 mm respiro de 75 mm * efluente 20 cm 18 cm Figura 4: Caixa de ventilação. * Levar o respiro para a parte superior do edifício. 5
6 ** A caixa de ventilação impede que gases do tratamento voltem para o empreendimento. IMPORTANTE: Com a construção desta caixa de ventilação, além de os senhores impedirem o retorno de gases para dentro da estação de tratamento, permitem uma melhor remoção de gordura e impedem a entrada de animais pela tubulação de esgoto. Lembre de colocar no seu empreendimento ralos sifonados no piso e sifões nas pias dos banheiros e cozinhas. É muito importante rejuntar a bacia sanitária, pois esta é um foco de retorno de mau cheiro dentro dos banheiros. Os ralos de banheiras de hidromassagem também devem ser sifonados Sistema distribuidor de fundo O sistema distribuidor de fundo foi projetado levando em consideração a hidráulica, entupimento e estrutura. Portanto, optou-se por um formato parabólico ao invés dos planos Quanto ao aspecto estrutural Força Peso Flecha Situação Ideal F F F F F F Contra flecha Q Figura 5: Fundo falso pretendido Quanto ao aspecto hidráulico e de entupimento > diferença de distância < diferença de distância Figura 6: Sistema de distribuição de fundo. 20 furos de 5 mm na camada externa 16 furos de 3 mm na segunda camada 12 furos de 3 mm na terceira camada 8 furos de 3 mm na quarta camada 6
7 O sistema é facilmente desentupido através de retrolavagem, no entanto, é muito importante lembrar que é proibido jogar objetos maiores que 3 cm dentro do esgoto, que não sejam fezes. Não jogar panos, trapos, papéis e outros materiais de baixa taxa de decomposição. Veja no manual de operação a retrolavagem deste equipamento. 4.8 Principais parâmetros do projeto Zona de digestão Considerar Q médio = L / dia Q máx = 1, = L / dia Carga hidráulica volumétrica Recomendado CHV = Q médio = 32 m 3 / dia V 21,333 = 1,5 < 4 médio Q máx 74,88 m 3 / dia CHV = V = 21,333 = 3,51 < 6 Q Tempo de detenção hidráulica TDH = 21,333 m h = 16 horas > 6 h 32 m 3. dia TDH = 21,333 m h 74,88 m 3. dia = 6,84 horas > 4 h Velocidade superficial do fluxo V = Q médio = = 0,188 m / h OK área 24. Π. 9 V = Q máx = 74,88. 4 área 24. Π. 9 = 0,44 m / h OK Portanto, são recomendadas neste sistema as dimensões de: D = 3 m H = 3,2 m 7
8 4.9 - Sistema de coleta de efluente Neste sistema será adotado o tipo de saída com vertedor triangular, assim teremos uma perfeita distribuição do efluente. VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR VISTA INTERIOR Figura 7: Vertedor triangular 4.10 Formação de lodo P lodo = Y. DQO o Y = 0,15 kg SST / kg DQO o DQO = = g DQO / dia DQO = 20 kg DQO / dia P = 0, = 3 kg SST / dia V lodo = 3 kg DQO / dia 1030 kg / m 3. 0,05 = 58, m 3 / dia = 58,25 L / dia 1,5 m 0,55 m 0,75 m Lodo Mínimo Figura 8: Camada de lodo para acúmulo. 8
9 V acúmulo = 0,55 m. Π. 3 2 = 3,88 m 3 = 3880 L 4 Tempo de limpeza = ,25 = 66,74 dias = 2,2 meses Portanto, adotar remoção de 8 m 3 de lodo a cada 5 meses. Remover 8 m 3 de lodo a cada 5 meses no caso de uso de utilização do equipamento em máxima carga hidráulica e orgânica Veja no manual de operação os procedimentos para retirada de lodo Produção de biogás por reator DQO rem = Q. ( DQO o DQO ) DQO CH4 = DQO rem DQO cel - DQO ret P lodo = DQO cel + DQO ret P lodo = Y. DQO o DQO CH4 = Q. ( DQO o DQO ) - P lodo DQO CH4 = 32 m 3 / dia. ( 8 kg DQO / dia) 3 kg SST / dia DQO CH4 = 253 kg DQO / dia = g DQO / dia Q CH4 = onde: P = 1 atm K = 64 g DQO / mol Q CH4 = L / dia R = 0,08206 atm. L / mol. k DQO CH4. R ( t ) P. K Q gás = 1,2. Q CH4 t = 20 C Q gás = 114 m 3 / dia Sistema de Separação de Fases D 0,5 a 1 m Z D o Y X Figura 9: Separador de Fases 9
10 Y = X Z Y 10 cm 2 Z = D Do V = Q médio Área = área π. D 2 - π. Do Tabela 1: Alternativas para dimensionamento do separador de fases Do (m) D (m) Z (cm) Do2 (m2) D2(m2) Q l/h A (m2) V (m/h) 2, ,41 9 1, , , ,87 3 6,5 8, , , , ,85 3 7,5 8, , , , , ,25 9 1, , , , , , De acordo com os valores obtidos na tabela acima, optou-se pelos dimensionamentos destacados. Esta escolha foi baseada na adequação dos equipamentos à velocidade do fluxo recomendado. Portanto, D = 3 m Do = 2,85 m Z = 7,5 cm X = 17,5 cm Y = 10 cm Dimensionamento do Filtro Anaeróbio V = Z x N x C x TDH Onde: TDH = Tempo de detenção Hidráulico; N = número de habitantes; C = contribuição per capta de esgoto; Z = coeficiente proporcional ao volume ocupado pelo material recheio - Considerando-se população de padrão alto o valor da contribuição per capta preconizada na NBR é de 160 L / hab. dia. - O número de habitantes é E o TDH é de 12 horas. - E o material de enchimento será o anel de conduíte elétrico, que tem coeficiente de 1,3. Portanto: V = 1,3 x 200 x 160 x 12 / 24 V = Litros 10
11 Adotando H = 1,5 metros temos: V = PI. D 2. H / 4 10,400 = PI. D 2. 1,5 / 4 D = 3,0 m A princípio adota-se dois tanques cilíndricos com D = 3 m e H útil = 1,5 m Problemas deste equipamento Os Filtros anaeróbios foram amplamente estudados pela EESC Escola de Engenharia de São Carlos, assim como pela CETESB e outras universidades. Foram verificados avanços em relação a ABNT, que não podemos descartar em nossos projetos, no entanto, existe outra possibilidade para este filtro anaeróbio ou adotar dois tanques de D = 2,5 metros; H = 2,3 metros de altura útil. 1) Melhor eficiência do material recheio com maior área superficial. Brita n o 4 - ABNT Anel de conduíte elétrico cortado Área suporte 2,5 cm Área suporte Área suporte 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm Figura 10: Comparação entre os materiais recheio do filtro anaeróbio. Como pode-se verificar, o anel propicia uma área maior para que os microorganismos fiquem aderidos, devido a isto escolhemos como material recheio o anel plástico. Para evitar o entupimento do fundo falso, os primeiros 10 cm serão preenchidos com anel de plástico de 4 cm e os seguintes de 2,5 cm. 11
12 2) Sistemas com anel reduz a carga sobre o fundo falso. 3) Sistemas com anel ocupam um volume bem menor dentro do reator por serem vazios por dentro. C = 1,6 para brita 4. C = 1,3 para anel de conduítes elétricos Dimensionamento da tubulação de entrada Serão utilizados tubos de esgoto de 100mm devido esta ser a dimensão mínima para coletores prediais e suficiente para transportar esgoto de 200 pessoas. Importante: Verifique que a diferença entre o nível da base do reator anaeróbio e do filtro anaeróbio deve ser de 20 cm. Reator Anaeróbio Filtro Anaeróbio 20 cm Figura 11: Diferença do nível da base dos tanques Sistema distribuidor de fundo O sistema distribuidor de fundo foi projetado levando em consideração a hidráulica, entupimento e estrutura. Portanto, optou-se pôr um formato parabólico ao invés dos planos. No que diz respeito a estes aspectos, o Filtro Anaeróbio é igual ao Reator Anaeróbio previamente descrito Sistema de coleta de efluente Neste sistema será adotado o tipo de saída com vertedor triangular, para que haja uma perfeita distribuição do efluente. 12
13 4.17 Formação de lodo Remover 8000 litros de lodo a cada 5 meses no caso de uso de utilização do equipamento em máxima carga hidráulica e orgânica Veja no manual de operação os procedimentos para retirada de lodo Eficiência estimada do sistema TUCUNARÉ: Os equipamentos costumam funcionar com eficiência de até 80%, mas devido este sistema ser para pequenas comunidades deveremos considerar o valor de 70% de eficiência na remoção de matéria orgânica. E = (S So) x 100/ S Onde S = 312 mg/l, So não conhecemos e E = 70% Então: 70 = (312 So) x 100 / 312 So = 94 mg / L Portanto, o valor estimado para a saída dos efluentes sanitários após passar pelo reator anaeróbio seguido do filtro anaeróbio é de aproximadamente 94 mg/l. Isto se mantidas as condições estimadas nos itens 4.3 e 4.4 deste projeto Impacto no Corpo Receptor O impacto causado no corpo receptor deve ser calculado através de estudo de auto depuração. O efluente desta estação não deve desenquadrar o rio de suas condições legais. Se o rio ainda não é classificado deve-se considerar como de classe 2. É de responsabilidade do empreendedor verificar se os valores preconizados neste projeto atendem a legislação vigente no local a ser instalado o equipamento. Resumo do equipamento: SISTEMA TUCUNARÉ TIPO Reator Anaeróbio seguido de filtro anaeróbio PROCESSO Anaeróbio DBO AFLUENTE mg/l DBO EFLUENTE mg/l VAZÃO 640 L/dia PH 6,8 7,2 13
14 EFICIÊNCIA DBO 70% EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS Não possui REMOÇÃO DE LODO Litros a cada 5 meses (8000 de cada reator) GASES FORMADOS N 2, CH 4, H 2, S 2 Projeto Estrutural em Fibra de vidro: Eng. Edouard Zurstrassem Owens Corning América Latina Ltda. Projeto hidráulico sanitário: Engenheiro Emerson Marçal Júnior EEA Empresa de Engenharia Ambiental Ltda. Engenheiro Edouard Zurstrassem CRQ nº : Engenheiro Emerson Marçal Júnior CREA/SP nº /D 14
15 FLUXOGRAMA BÁSICO Rede Coletora Casa Caixa Retentora de Gordura Gordura Secagem Lodo Aterro Reator Anaeróbio Leito de Secagem Aterro Filtro Anaeróbio Rio, Lago, mar ou infiltração no solo (depende do órgão ambiental) 15