PSA Plano de Segurança da Água. Sistema Passaúna - PDF
Download "PSA Plano de Segurança da Água. Sistema Passaúna"
Bruna Mirella Campos Belmonte
1 PSA Plano de Segurança da Água Sistema Passaúna Centro de Treinamento Sala Lago Itaipú Curitiba, 02.jul.2012
2 Descrição do Sistema de Abastecimento Passaúna Item Processo Descrição 2 Captação É o início do processo de produção, através de 6 conjuntos moto-bombas, com vazão nominal de 475 l/s por unidade. 3 Adução água bruta é o transporte da água, por meio de 2 adutoras, desde a captação até a estação de tratamento. Uma adutora de 900 mm e outra de 600 mm, em FºFº. 4 Coagulação Transforma as impurezas que se encontram em suspensão fina, ou em solução, em partículas maiores (flocos), para que possam ser removidas por sedimentação e filtração. A coagulação é obtida pela aplicação de produtos químicos chamados de coagulantes, tais como sulfato de alumínio e policloreto de alumínio, que reage com a alcalinidade natural da água, formando hidróxido de alumínio. Na ETA Passaúna tem-se utilizado ora o Sulfato de Alumínio, ora o Poli-Cloreto. 5 Floculação Formação de flocos (resultantes da aglutinação das partículas de coágulos) no floculador. Na Eta Passaúna os floculadores são hidráulicos, tipo chicanas, onde o fluxo da água alterna movimentos horizontais e verticais ao mesmo tempo. 6 Decantação É um processo dinâmico de separação de partículas sólidas da água. Estas partículas, sendo mais pesadas que a água, tenderão a se depositar no fundo do tanque, clarificando a água e reduzindo em grande parte as impurezas. Na Eta Passaúna, são 16 decantadores do tipo acelerado com placas paralelas à 60º. 7 Filtração Consiste em fazer passar a água através de substâncias porosas (areia, carvão antracito), capazes de reter flocos em suspensão e demais materiais que não decantaram. Na Eta Passaúna, são 24 filtros rápidos, por gravidade, com camadas suportes em seixos e pedregulho e camada filtrante com areia e carvão 8 Desinfecção Como os processos de purificação anteriores não são considerados totalmente eficazes para a remoção completa das bactérias existentes na água, e visando dar segurança ao produto final, há necessidade de desinfecção com cloro gasoso. 9 Fluoretação objetiva prevenir a cárie dental infantil, adicionando-se flúor a água. Na Eta Passaúna, é utilizado o Acido Fluossilísico. 10 Reservatórios de água tratada 11 Rede de distribuição 12 Controle de qualidade água produzida A água tratada é levada até os reservatórios (acumulação de água p/ atendimento ao consumo em horários de pico, proporcionando o fornecimento contínuo de água) e de lá distribuída para as casas dos clientes. É a canalização interligada que proporciona a distribuição de água entre os reservatórios e o domicílio do usuário. O controle de qualidade da água produzida e distribuída do Sistema Passaúna segue as diretrizes da Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e à vigilância da qualidade da água para consumo humano, bem como de seu padrão de potabilidade. Exames microbiológicos, físicos e químicos que atestam a qualidade da água são realizados de forma sistemática. Fluxo do Sistema Coagulante Floculante Cloro Flúor Rio, Represa / 9 11 RDA Captação Floculação / Decantação Filtração Desinfecção Reservação
3 Dados de Atendimento Nº de economias: Nº de ligações: População atendida: ~ hab Municípios: 1 Represa 1 Captação 1 ETA 4 Boosters Curitiba Campo Magro Araucária Campo Largo Fazenda Rio Grande Bateria de Poços (629 m³/h) 11 Reservatórios: Reservatório VOLUME (m³) CR CAMPO COMPRIDO CR SÃO BRAZ CR SANTA FELICIDADE CR PASSAÚNA CR CEASA CR CAMPO DE SANTANA CR FAZENDA RIO GRANDE CR ARAUCÁRIA CR SABIÁ CR CENTRAL CR COSTEIRA CR LAMENHA PEQUENA CR SANTA QUITÉRIA Bateria de Poços 629
4 PSA Fonte (Água Bruta) Eventos Perigosos: 9 Elevatórias Rodovias presentes no Manancial:
5 PSA Fonte (Água Bruta): Série Histórica da Qualidade COLIFORMES FECAIS COLIFORMES TOTAIS Média Anual Mensal/100 ml Média Anual Mensal/100 ml BR 277 RIO PASSAÚNA BARRAGEM CAPTAÇÃO CHEGADA ETA JUSANTE BARRAGEM BR 277 RIO PASSAÚNA BARRAGEM CAPTAÇÃO CHEGADA ETA JUSANTE BARRAGEM TURBIDEZ 60,0 55,0 50,0 45,0 Média Anual Mensal ut 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, BR 277 RIO PASSAÚNA BARRAGEM CAPTAÇÃO CHEGADA ETA JUSANTE BARRAGEM
6 PSA - Definições Evento perigoso: Incidente, situação, ação ou omissão que ocorre num determinado local, durante um determinado período de tempo, que pode causar um perigo (ou perigos) para a qualidade da água fornecida por um sistema de abastecimento; Perigo: Agente biológico, físico, químico ou radiológico capaz de causar doença a uma população, a ele exposta ou de provocar danos nas infraestruturas de um sistema de abastecimento; Fonte Evento Perigoso Efluentes domésticos Perigo Microorganismos patogênicos Contaminantes Salmonella typhi / paratyphi Vibrio cholerae C. coli Escherichia coli Evento Perigoso Lançamentos de mineração Perigo Turbidez elevada Substâncias químicas perigosas Contaminantes Alumínio Argilominerais Metais pesados
7 PSA - Definições Risco: Probabilidade de ocorrência de um perigo causador de danos à saúde de uma população a ele exposta, num determinado espaço de tempo, e considerando a severidade das suas consequências. Fonte Fase: Identificação dos Perigos Evento Perigoso Perigo Contaminantes P Lançamentos Mineração Turbidez Elevada Cryptosporidium Efluentes domésticos Microorganismos patogênicos Salmonella typhi / paratyphi Vibrio cholerae C. Coli / Escherichia coli Fase: Caracterização e priorização de riscos Matriz de Classificação de Riscos Classif. de Riscos Severidade Escala de Risco Fase: Correção Impacto Nulo / Nociva / Letal Pesquisa Indireta Intervenções Físicas Medidas de Controle PCA Exemplo: Perigo Nocivo PC Ações Corretivas INTERNAS Ação a médio-longo prazo Plano Plurianual de Investimentos PA Árvore de Decisão PCC Monitoramento Sistemático e Contínuo Ações Corretivas INTER-INSTITUCIONAL
8 PSA Etapa Preliminar Fonte Tratamento Distribuição Cadastro Geral Cadastro de Processos Cadastro de Processos Tipo de Atividade Cadastro Produtos Químicos Pontos de Monitoramento Pontos de Monitoramento Pontos de Monitoramento X, Y, Z X, Y, Z X, Y, Z Conama 357 Parâmetros da Qualidade ABNT ISO Parâmetros da Qualidade Parâmetros da Qualidade Portaria MS 2914/2011 Perigos BACIA Perigos PROCESSOS Perigos DISTRIBUIÇÃO Contaminantes BACIA Contaminantes PROCESSOS Contaminantes DISTRIBUIÇÃO Ações de Controle BACIA Ações de Controle PROCESSOS Ações de Controle DISTRIBUIÇÃO
9 Fonte Cadastro Geral Quem, X, Y, Atividade, Efluente Tipo de Atividade Quem, X, Y, Atividade, Efluente Tratamento Cadastro de Processos Filtração, Cloração, Coagulação, Floculação, Desinfecção, Fluoretação, Dosador, PH Cadastro Produtos Químicos D, H, Y, Z Distribuição Cadastro de Processos Adutoras, EE, Armazenamento, RDA, Hidrômetro Pontos de Monitoramento Rio, Lago, Captação Pontos de Monitoramento ETA, Sistema de Trat Pontos de Monitoramento ETA, RDA, Sistema de Trat Conama 357 Parâmetros de Qualidade A Parâmetros de Qualidade Portaria MS 2914/2011 Parâmetros de Qualidad Perigos BH Perigo PROCES Perigo PROCES Contaminant BH Contm PROCES Contm PROCES AControl BH AControl PRCS AControl PRCS
10 A Tratamento Parâmetros de Qualidade Especificação de Produtos Químicos ETA, Sistema de Trat Subprodutos do Tratamento Parâmetros de Qualidade Residuais de Produtos Químicos
11 Fonte Tipo de Atividade Perigos na Distribuição Cemitério Mineração Lixão Aterro sanitário Armazenamento produto quimico Derrames de cargas Fossas sépticas Elevatória esgoto bruto Elevatória esgoto tratado Rede coletora esgoto Transporte rodoviário Transporte ferroviário Constituição geólogica solo Lago/Represa Pecuária Agrícola/Florestal Seca/estiagem Cheia/inundação Vandalismo/sabotagem Descarga doméstica Falha mecânica/elétrica/estrutural Falha mecânica/elétrica/estrutural (catástrofes) Chuvas intensas Solo exposto Falta mata ciliar Estação tratamento esgoto Reservatório água tratada Descarga industrial Descarga galeria pluvial Gasodutos Oleodutos Estrada rural Eventos Perigosos no Armazenamento Fugas de água Acumulação de sedimentos no interior Ações de vandalismo/sabotagem Acesso de animais Lixiviação/Corrosão dos materiais Entrada de água contaminada do solo Deterioração da qualidade da água Perigos do Armazenamento Quantidade insuficiente de água Microorganismos patogênicos Turbidez Substâncias químicas perigosas Perigos nas Atrividades Microrganismos patogênicos Substâncias químicas Algas Estratificação térmica Quantidade água insuficiente Incapacidade captação água Turbidez elevada Matéria orgânica elevada Falta d'água Substâncias sobrenadantes Perigos na RDA Fugas de água Variação de Pressão Ruptura/Danos acidentais Manutenção/Limpeza/Desinfecção inadequadas Bypass temporário Lixiviação/Corrosão dos materiais Acumulação de sedimentos no interior Entrada de ar por pressão negativa Entrada de ar/água por ventosas
12 Tratamento Subprocessos Pré-tratamento Decantação Coagulação/Floculação/Clarificação Filtração Desinfecção Afinação (Correção) <= ph Fluoretação Perigos no Pré-Tratamento X Y Z Perigos na Decantação X Y Z Perigos na Coagulação/Floculação/Clarificação Substâncias química perigosas Partículas Matéria Perigos orgânica na Filtração X Y Z Perigos na Desinfecção X Y Z Perigos na Afinação X Y Z Perigos no Fluoretação X Y Z