NORMA TÉCNICA Nº 012/2015 CBMPB - PDF
Download "NORMA TÉCNICA Nº 012/2015 CBMPB"
Jónatas Carreiro Soares
1 NORMA TÉCNICA Nº 012/2015 CBMPB Saídas de Emergência Publicada no Diário Oficial nº de 19 de setembro de SUMÁRIO 1. Objetivo 2. Aplicação 3. Referências normativas e bibliográficas 4. Definições 5. Procedimentos AXOS A Tabela 1 - Dados para o dimensionamento das saídas de emergência B Tabela 2 - Distâncias máximas a serem percorridas C Tabela 3 - Tipos de escadas de emergência por ocupação PARAÍBA - BRASIL 2015
2 1. OBJETIVO Estabelecer os requisitos mínimos necessários para o dimensionamento das saídas de emergência para que sua população possa abandonar a edificação, em caso de incêndio ou pânico, completamente protegida em sua integridade física, e permitir o acesso do CBMPB para o salvamento de pessoas e/ou combate ao incêndio, atendendo ao previsto na Lei Estadual nº 9.625/ Código Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão e Controle de Pânico. 2. APLICAÇÃO Esta Norma Técnica (NT) aplica-se a todas as edificações, exceto para as ocupações destinadas à divisão F-3 e F-7, com população total superior a pessoas, onde deve ser aplicada a NT - CBMPB nº 010/2014 Centros esportivos e de exibição Requisitos de segurança contra incêndio. Nota: Para a classificação das ocupações constantes nesta NT, consultar as Tabela 1 da NT - CBMPB nº 004/ REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS NBR Instalações elétricas de baixa tensão. NBR Iluminância de interiores. NBR NM Elevadores elétricos de passageiros. NBR Portas e vedadores determinação da resistência ao fogo. NBR Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil. NBR Acessibilidade à edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR Saídas de emergências em edifícios. NBR Sistemas de iluminação de emergência. NBR Porta corta-fogo para saídas de emergência. NBR Barra antipânico requisitos. NBR Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - 3 partes. NBR Sinalização de segurança contra incêndio e pânico. NBR Símbolos gráficos para sinalização contra incêndio e pânico. NBR Acessórios destinados a PCF para saídas de emergência. NBR Guarda-corpos para edificação. NBR Sistema de detecção e alarme de incêndio. NFPA Life Safety Code.
3 The Building Regulations, 1991 Edition. Means of Escape. BS Fire precaution in the design and construction of buildings. BS Methods for measuring the skid resistence of pavement surfaces. Japan International Cooperation Agency, tradução do Código de Segurança Japonês pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, volume 1, edição de março de Normas Técnicas (NT s) do CBMPB. Instrução Técnica nº 0011/ CBPMSP 4. DEFINIÇÕES Para os efeitos desta NT aplicam-se as definições constantes da NT do CBMPB de Terminologia de segurança contra incêndio ou NBR s da ABNT na inexistência de NT do CBMPB. 5. PROCEDIMENTOS 5.1 Classificação das edificações Para os efeitos desta NT, as edificações são classificadas quanto à ocupação e à altura, conforme a NT - CBMPB nº 004/ Componentes da saída de emergência A saída de emergência compreende o seguinte: a. acessos; b. rotas de saídas horizontais, quando houver, e respectivas portas ou espaço livre exterior, nas edificações térreas; c. escadas ou rampas; d. descarga; e. elevador de emergência. 5.3 Cálculo da população As saídas de emergência são dimensionadas em função da população da
4 edificação A população de cada pavimento da edificação é calculada pelos coeficientes da Tabela 1 (Anexo A ), considerando sua ocupação dada na Tabela 1 - Classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação da NT - CBMPB nº 004/ Exclusivamente para o cálculo da população devem ser incluídas nas áreas de pavimento: a. as áreas de terraços, sacadas, beirais e platibandas, excetuadas àquelas pertencentes às edificações dos grupos de ocupação A, B e H; b. as áreas totais cobertas das edificações F-3 e F-6, inclusive canchas e assemelhados; c. as áreas de escadas, rampas e assemelhados, no caso de edificações dos grupos F-3, F-6 e F-7, quando, em razão de sua disposição em planta, esses lugares puderem, eventualmente, ser utilizados como arquibancadas Exclusivamente para o cálculo da população as áreas de elevadores são excluídas das áreas de pavimento. 5.4 Dimensionamento das saídas de emergência Largura das saídas A largura das saídas deve ser dimensionada em função do número de pessoas que por elas deva transitar, observados os seguintes critérios: a. os acessos são dimensionados em função dos pavimentos que sirvam à população; b. as escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, o qual determina as larguras mínimas para os lanços correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido da saída.
5 A largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, é dada pela seguinte fórmula: N = Número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro imediatamente superior. P = População, conforme coeficiente da Tabela 1 (Anexo A ), e critérios das seções 5.3 e C = Capacidade da unidade de passagem conforme Tabela 1 (Anexo A ). Notas: 1. Unidade de passagem: largura mínima para a passagem de um fluxo de pessoas, fixada em 0,55 m; 2. Capacidade de uma unidade de passagem: é o número de pessoas que passa por esta unidade em 1 minuto; 3. A largura mínima da saída é calculada pela multiplicação do N pelo fator 0,55, resultando na quantidade, em metros, da largura mínima total das saídas No cálculo da largura das saídas, deve ser atendida a metragem total calculada na somatória das larguras, quando houver mais de uma saída, aceitando-se somente o que for múltiplo de 0,55 (1 UP) Larguras mínimas a serem adotadas As larguras mínimas das saídas de emergência para acessos, escadas, rampas ou descargas devem ser de 1,2 m, para as ocupações em geral, ressalvando o disposto abaixo: a. 1,65 m, correspondente a 3 unidades de passagem de 55 cm, para as escadas, os acessos (corredores e passagens) e descarga, nas ocupações do grupo H, divisão H-2 e H-3; b. 1,65 m, correspondente a 3 unidades de passagem de 55 cm, para as rampas, acessos (corredores e passagens) e descarga, nas ocupações do grupo H, divisão H-2; c. 2,2 m, correspondente a quatro unidades de passagem de 55 cm, para as rampas, acessos às rampas (corredores e passagens) e descarga das rampas, nas ocupações do
6 grupo H, divisão H Exigências adicionais sobre largura de saídas A largura das saídas deve ser medida em sua parte mais estreita, não sendo admitidas saliências de alizares, pilares e outros, com dimensões maiores que as indicadas na Figura 1, e estas somente em saídas com largura superior a 1,2 m. Figura 1 - Medida da largura em corredores e passagens As portas que abrem para dentro de rotas de saída, em ângulo de 180º, em seu movimento de abrir, no sentido do trânsito de saída, não podem diminuir a largura efetiva destas em valor menor que a metade (ver figura 2), sempre mantendo uma largura mínima livre de 1,2 m para as ocupações em geral e de 1,65 m para as divisões H-2 e H As portas que abrem no sentido do trânsito de saída, para dentro de rotas de saída, em ângulo de 90º, devem ficar em recessos de paredes, de forma a não reduzir a largura efetiva em valor maior que 0,1 m (ver figura 2). Figura 2 - Abertura das portas no sentido de saída Nas edificações do Grupo F, com capacidade acima de 300 pessoas, serão
7 obrigatórias no mínimo duas saídas de emergência, atendendo sempre as distâncias máximas a serem percorridas. Deve haver, no mínimo, duas saídas com 10 m entre elas. 5.5 Acessos Generalidades Os acessos devem satisfazer às seguintes condições: a. permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes da edificação; b. permanecer desobstruídos em todos os pavimentos; c. ter larguras de acordo com o estabelecido no item 5.4; d. ter pé-direito mínimo de 2,5 m, com exceção de obstáculos representados por vigas, vergas de portas e outros, cuja altura mínima livre deve ser de 2,10 m; e. ser sinalizados e iluminados (iluminação de emergência de balizamento) com indicação clara do sentido da saída, de acordo com o estabelecido na Norma Técnica do CBMPB de Iluminação de emergência ou NBR da ABNT na inexistência de NT do CBMPB e na NT - CBMPB nº 006/2013 Sinalização de emergência Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstáculos, tais como móveis, divisórias móveis, locais para exposição de mercadorias e outros, de forma permanente, mesmo quando o prédio esteja supostamente fora de uso Distâncias máximas a serem percorridas As distâncias máximas a serem percorridas para atingir um local de relativa segurança (espaço livre exterior, área de refúgio, área compartimentada que tenha pelo menos uma saída direta para o espaço livre exterior, escada protegida ou à prova de fumaça e outros conforme terminologia de segurança contra incêndio das NT s do CBMPB), tendo em vista o risco à vida humana decorrente do fogo e da fumaça, devem considerar: a. o acréscimo de risco quando a fuga é possível em apenas um sentido; b. a redução de risco em caso de proteção por chuveiros automáticos, detectores ou
8 controle de fumaça; c. a redução de risco pela facilidade de saídas em edificações térreas As distâncias máximas a serem percorridas para atingir as portas de acesso às saídas das edificações e o acesso às escadas ou às portas das escadas (nos pavimentos) constam da Tabela 2 (Anexo B ) e devem ser consideradas a partir da porta de acesso da unidade autônoma mais distante, desde que o seu caminhamento interno não ultrapasse 10 m No caso das distâncias máximas a percorrer para as rotas de fuga que não forem definidas no projeto arquitetônico, como, por exemplo, escritórios de plano espacial aberto e galpões sem o arranjo físico interno (leiaute) devem ser consideradas as distâncias diretas comparadas aos limites da Tabela 2 (Anexo B ), nota b, reduzidas em 30% Nas ocupações do grupo J em que as áreas de depósitos sejam automatizadas e sem presença humana, a exigência de distância máxima a ser percorrida pode ser desconsiderada Nas áreas técnicas (locais destinados a equipamentos, sem permanência humana e de acesso restrito) a distância máxima a ser percorrida é de 140 metros Saídas nos pavimentos A quantidade de saídas de emergência e escadas depende do cálculo da população, largura das escadas, dos parâmetros de distância máxima a percorrer (Tabela 2 Anexo B ) e quantidade mínima de unidades de passagem para a lotação prevista (Tabela 1), atentando para as notas da Tabela Os tipos de escadas exigidas para as diversas ocupações, em função da altura, encontram-se na Tabela 3 (Anexo C ) Havendo necessidade de acrescer escadas, estas devem ser do mesmo tipo que a exigida por esta NT (Tabela 3).
9 No caso de duas ou mais escadas de emergência, a distância de trajeto entre as suas portas de acesso deve ser, no mínimo, de 10 m, exceto quando o corredor de acesso possuir comprimento inferior a este valor As condições das saídas de emergência em edificações com altura superior a 150 m devem ser analisadas pelo Conselho Técnico Deliberativo - CTD, devido as suas particularidades e risco As escadas e rampas destinadas à circulação de pessoas provenientes dos subsolos das edificações devem ser compartimentadas com PCF P-90 em relação aos demais pisos contíguos, independente da área máxima compartimentada Portas de saídas de emergência As portas das rotas de saídas e aquelas das salas com capacidade acima de 100 pessoas, em comunicação com os acessos e descargas, devem abrir no sentido do trânsito de saída (ver Figura 2) Se as portas dividirem corredores que constituem rotas de saída, devem abrir no sentido do fluxo de saída A largura, vão livre ou luz das portas, comuns ou corta-fogo, utilizadas nas rotas de saída de emergências, devem ser dimensionadas como estabelecido no item 5.4, admitindo-se uma redução no vão de luz, isto é, no vão livre, das portas em até 75 mm de cada lado (golas), para o contramarco e alizares. As portas devem ter as seguintes dimensões mínimas de luz: a. 80 cm, valendo por uma unidade de passagem; b. 1,00 m, valendo por duas unidades de passagem; c. 1,50 m, em duas folhas, valendo por 3 unidades de passagem; d. 2,00 m, em duas folhas, valendo por 4 unidades de passagem.
10 Notas: 1. Porta com dimensão maior que 1,2 m deve ter duas folhas; 2. Porta com dimensão maior ou igual a 2,2 m exige coluna central As portas das antecâmaras das escadas à prova de fumaça e das paredes cortafogo devem ser do tipo corta-fogo (PCF), obedecendo à NBR 11742/03, no que lhe for aplicável As portas das antecâmaras, escadas e similares devem ser providas de dispositivos mecânicos e automáticos, de modo a permanecerem fechadas, mas destrancadas no sentido do fluxo de saída, sendo admissível que se mantenham abertas desde que disponham de dispositivo de fechamento, quando necessário, conforme estabelecido na NBR Para as ocupações do grupo F, com capacidade acima de 100 pessoas, será obrigatória a instalação de barra antipânico nas portas de saídas de emergência, conforme NBR 11785, das salas, das rotas de saída, das portas de comunicação com os acessos às escadas e descarga Somente para as ocupações de divisão F-2, térreas (com ou sem mezaninos), com área máxima construída de 1500 m², pode ser dispensada a exigência anterior, desde que haja compromisso do responsável pelo uso, através de termo de responsabilidade das saídas de emergência (ver modelo junto ao CBMPB e suas NT s), assinado pelo proprietário ou responsável pelo uso, de que as portas permanecerão abertas durante a realização dos eventos, atentando para o item desta NT Para as ocupações do grupo F com capacidade total acima de 100 pessoas não se admite porta de enrolar na rota de fuga e nas saídas de emergência É vedada a utilização de peças plásticas em fechaduras, espelhos, maçanetas, dobradiças e outros, nas portas dos seguintes locais: a. rotas de saídas; b. entrada em unidades autônomas;
11 c. salas com capacidade acima de 100 pessoas São admitidas portas de correr com sistemas de abertura automática desde que possuam dispositivo que, em caso de falta de energia, pane ou defeito de seu sistema, permaneçam abertas A colocação de fechaduras com chave nas portas de acesso e descargas é permitida, desde que seja possível a abertura pelo lado interno, sem necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo lado externo seja feita apenas por meio de chave, dispensando-se maçanetas etc Quando não houver dispositivo de travamento, tranca ou fechadura na porta de saída de emergência, não haverá necessidade de dispositivo de barra antipânico. 5.6 Rampas Obrigatoriedade O uso de rampas é obrigatório nos seguintes casos: a. para interligar áreas de refúgio em níveis diferentes, em edificações com ocupações dos grupos H-2 e H-3; b. na descarga e acesso de elevadores de emergência; c. quando a altura a ser vencida não permitir o dimensionamento equilibrado dos degraus de uma escada; d. para unir o nível externo ao nível do saguão térreo das edificações (NBR 9050), quando houver desnível Condições de atendimento O dimensionamento das rampas deve obedecer ao estabelecido no item As rampas não podem terminar em degraus ou soleiras, devendo ser precedidas e sucedidas sempre por patamares planos.
12 Os patamares das rampas devem ser sempre em nível, tendo comprimento mínimo de 1,20 m, medidos na direção do trânsito, sendo obrigatórios sempre que houver mudança de direção ou quando a altura a ser vencida ultrapassar 3,7 m As rampas podem suceder um lanço de escada, no sentido descendente de saída, mas não podem precedê-lo No caso de edificações dos grupos H-2 e H-3, as rampas não podem suceder ao lanço de escada e vice-versa Não é permitida a colocação de portas em rampas; estas devem estar situadas sempre em patamares planos, com largura não inferior à da folha da porta de cada lado do vão O piso das rampas deve ser antiderrapante com, no mínimo, 0,5 de coeficiente de atrito dinâmico, conforme norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e permanecer antiderrapante com o uso As rampas devem ser dotadas de guarda-corpo e corrimão de forma análoga ao especificado no item As exigências de sinalização (NT - CBMPB nº 006/2013), iluminação de emergência, ausência de obstáculos e outros dos acessos, aplicam-se, com as devidas alterações, às rampas Devem atender às condições estabelecidas nas alíneas a, b, c, d, e, f, g e h do item desta NT Devem ser classificadas, a exemplo das escadas, como não enclausurada, protegida, à prova de fumaça, à prova de fumaça pressurizada e aberta externa, seguindo para isso as condições específicas a cada uma delas estabelecidas nos itens 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, , e
13 5.6.3 Declividade A declividade das rampas deve ser de acordo com o prescrito na NBR Escadas Generalidades Em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em nível para o espaço livre exterior devem ser dotados de escadas, enclausuradas ou não, as quais devem: a. ser constituídas com material estrutural e de compartimentação incombustível; b. oferecer resistência ao fogo nos elementos estruturais além da incombustibilidade, conforme NT do CBMPB de Resistência ao fogo dos elementos de construção (ou NBR da ABNT, ou outra norma reconhecida pelo CBMPB, na inexistência de NT do CBMPB), quando não enclausuradas; b. atender às condições específicas estabelecidas na NT - CBMPB nº 009/2014 Controle de materiais de acabamento e de revestimento, quanto aos materiais de acabamento e revestimento utilizados na escada; c. ser dotadas de guardas em seus lados abertos conforme item 5.8; d. ser dotadas de corrimãos em ambos os lados; e. atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminando obrigatoriamente no piso de descarga, não podendo ter comunicação direta com outro lanço na mesma prumada (ver Figura 3), devendo ter compartimentação conforme NT do CBMPB de compartimentação horizontal e compartimentação vertical (ou NBR da ABNT, ou outra norma reconhecida pelo CBMPB, na inexistência de NT do CBMPB), na divisão entre os lanços ascendente e descendente em relação ao piso de descarga, exceto para escadas tipo (comum), onde deve ser acrescida a iluminação de emergência e sinalização de balizamento, indicando a rota de fuga e descarga; f. ter os pisos em condições antiderrapantes, com no mínimo 0,5 de coeficiente de atrito dinâmico, conforme norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e que permaneçam antiderrapantes com o uso; g. quando houver exigência de duas ou mais escadas enclausuradas de emergência e
14 estas ocuparem a mesma caixa de escada (volume), não será aceita comunicação entre si, devendo haver compartimentação entre ambas, de acordo com a NT do CBMPB de compartimentação horizontal e compartimentação vertical (ou NBR da ABNT, ou outra norma reconhecida pelo CBMPB, na inexistência de NT do CBMPB); i. quando houver exigência de uma escada e for utilizado o recurso arquitetônico de construir duas escadas em um único corpo, estas serão consideradas como uma única escada, quanto aos critérios de acesso, ventilação e iluminação; j. atender ao item Não são aceitas escadas com degraus em leque ou em espiral como escadas de segurança, exceto para mezaninos e áreas privativas, conforme item Figura 3 - Segmentação das escadas no piso da descarga Largura As larguras das escadas devem atender aos seguintes requisitos: a. ser proporcionais ao número de pessoas que por elas devam transitar em caso de emergência, conforme item 5.4; b. ser medidas no ponto mais estreito da escada ou patamar, excluindo os corrimãos (mas não as guardas ou balaustradas), que se podem projetar até 10 cm de cada lado, sem obrigatoriedade de aumento na largura das escadas; c. ter, quando se desenvolver em lanços paralelos, espaço mínimo de 10 cm entre lanços, para permitir localização de guarda ou fixação do corrimão Dimensionamento de degraus e patamares Os degraus devem:
15 a. ter altura h (ver Figura 4) compreendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerância de 0,5 cm; b. ter largura b (ver Figura 4) dimensionada pela fórmula de Blondel: 63 cm (2h + b) 64 cm c. ser balanceados quando o lanço da escada for curvo (escada em leque) ou em espiral, quando se tratar de escadas para mezaninos e áreas privativas (ver item 5.7.5), caso em que a medida do degrau (largura do degrau) será feita segundo a linha de percurso e a parte mais estreita desses degraus ingrauxidos não tenha menos de 15 cm para lanço curvo (ver Figura 5) e 7 cm para espiral; d. ter, num mesmo lanço, larguras e alturas iguais e, em lanços sucessivos de uma mesma escada, diferenças entre as alturas de degraus de, no máximo, 5 mm; e. ter balanço da quina do degrau sobre o imediatamente inferior com o valor máximo de 1,5 cm (ver Figura 4); f. quando possuir bocel (nariz), deve ter no máximo 1,5 cm da quina do degrau sobre o imediatamente inferior (ver Figura 4). Figura 4 - Altura e largura dos degraus O lanço máximo, entre 2 patamares consecutivos, não deve ultrapassar 3,7 m de altura. Quando houver menos de 3 degraus entre patamares, estes devem ser sinalizados na borda dos degraus e prever iluminação de emergência de aclaramento, acima deles.
16 Figura 5 - Escada com lanços curvos e degraus balanceados O comprimento dos patamares deve ser (ver Figura 6): a. dado pela fórmula: p = (2h + b) n + b onde n é um número inteiro (1, 2 ou 3), quando se tratar de escada reta, medido na direção do trânsito; b. no mínimo, igual a largura da escada quando há mudança de direção da escada sem degraus ingrauxidos, não se aplicando, nesse caso, a fórmula anterior Em ambos os lados de vão da porta, deve haver patamares com comprimento mínimo igual à largura da folha da porta. Figura 6 - Lanço mínimo e comprimento de patamar Caixas das escadas As paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas
17 devem ter acabamento liso As caixas de escadas não podem ser utilizadas como depósitos ou para guarda de lixeiras, mesmo por curto espaço de tempo, nem para a localização de quaisquer móveis ou equipamentos, exceto os previstos especificamente nesta NT Nas caixas de escadas, não podem existir aberturas para tubulações de lixo, passagem para rede elétrica, centros de distribuição elétrica, armários para medidores de gás e assemelhados As paredes das caixas de escadas enclausuradas devem garantir e possuir Tempo de Resistência ao Fogo por, no mínimo, 120 minutos Os pontos de fixação das escadas metálicas na caixa de escada devem possuir Tempo de Resistência ao Fogo de 120 minutos Escadas para mezaninos e áreas privativas Nos mezaninos e áreas privativas de qualquer edificação, podem ser aceitas escadas em leque, em espiral ou de lances retos, desde que: a. a população seja inferior a 20 pessoas e a altura da escada não seja superior a 3,7 m; b. tenha largura mínima de 0,80 m; c. tenha os pisos em condições antiderrapantes, com no mínimo 0,5 de coeficiente de atrito dinâmico, conforme norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, que permaneçam antiderrapantes com o uso; d. seja dotada de corrimãos, atendendo ao prescrito no item 5.8, bastando, porém, apenas um corrimão nas escadas com até 1,10 m de largura e dispensando-se corrimãos intermediários; e. seja dotada de guardas em seus lados abertos, conforme item 5.8; f. atenda ao prescrito no item (dimensionamento dos degraus, conforme fórmula de Blondel, balanceamento e outros) e, nas escadas curvas (escadas em leque), dispensase a aplicação da fórmula dos patamares ( ), bastando que o patamar tenha um mínimo de 0,80 m.
18 Admitem-se nessas escadas, as seguintes alturas máximas h dos degraus, respeitando, porém, sempre a fórmula de Blondel: a. ocupações A até G: h = 20 cm b. ocupações H: h = 19 cm c. ocupações I até M: h = 23 cm Escadas em edificações em construção Em edificações em construção, as escadas devem ser construídas concomitantemente com a execução da estrutura, permitindo a fácil evacuação da obra e o acesso dos bombeiros Escadas não enclausuradas ou escada comum () A escada comum () deve atender aos requisitos dos itens a 5.7.3, exceto o c Escadas enclausuradas protegidas () As escadas enclausuradas protegidas (ver Figuras 7 e 8) devem atender aos requisitos dos itens a 5.7.4, exceto o c, e: a. ter suas caixas isoladas por paredes resistentes a 120 minutos de fogo, no mínimo; b. ter as portas de acesso a esta caixa de escada do tipo corta-fogo à prova de fumaça (PCF), com resistência de 90 minutos de fogo; c. ser dotadas, em todos os pavimentos (exceto no da descarga, onde isto é facultativo), de janelas abrindo para o espaço livre exterior, atendendo ao previsto no item ; d. ser dotadas de janela que permita a ventilação em seu término superior, com área mínima de 0,80 m², devendo estar localizada na parede junto ao teto ou no máximo a 20 cm deste, no término da escada; e. ser dotada de ventilação permanente inferior, com área de 1,20 m², no mínimo, tendo largura mínima de 0,80 m, devendo ficar junto ao solo da caixa da escada podendo ser no piso do pavimento térreo ou no patamar intermediário entre o pavimento térreo e o pavimento imediatamente superior, que permita a entrada de ar puro, em condições
19 análogas à tomada de ar dos dutos de ventilação (ver item ) As janelas das escadas protegidas devem: a. estar situadas junto ao teto ou, no máximo, a 20 cm deste, estando o peitoril no mínimo a 1,1 m acima do piso do patamar ou degrau adjacente e tendo largura mínima de 0,80 m, podendo ser aceitas na posição centralizada, acima dos lances de degraus, devendo pelo menos uma das faces da janela estar a no máximo 20 cm do teto; b. ter área de ventilação efetiva mínima de 0,80 m² em cada pavimento (ver Figura 8); c. ser dotadas de venezianas ou outro material que assegure a ventilação permanente, devendo distar pelo menos 3 m, em projeção diagonal, de qualquer outra abertura, no mesmo nível, podendo essa distância ser reduzida para 2 m em aberturas instaladas em banheiros, vestiários ou áreas de serviço. Ter distância de 1,40 m, de qualquer outra abertura, desde que estejam no mesmo plano de parede e no mesmo nível; d. ser construídas em perfis metálicos reforçados, sendo vedado o uso de perfis ocos, chapa dobrada, madeira, plástico e outros; e. os caixilhos podem ser do tipo basculante, junto ao teto, sendo vedados os tipos em eixo vertical e máxiar. Os caixilhos devem ser fixados na posição aberta. Figura 7 - Escada enclausurada protegida Na impossibilidade de colocação de janela na caixa da escada enclausurada protegida, conforme a alínea c do item , os corredores de acesso devem: a. ser ventilados por janelas, com distâncias de outras aberturas a no máximo 5 m da porta da escada, abrindo para o espaço livre exterior, com área mínima de 0,80 m², largura mínima de 0,80 m, situadas junto ao teto ou, no mínimo, a 20 cm deste, devendo
20 ainda prever no topo da caixa de escada uma janela de ventilação ou alçapão para saída da fumaça; ou b. ter sua ligação com a caixa da escada por meio de antecâmaras ventiladas, executadas nos moldes do especificado no item ou Figura 8 - Ventilação da escada enclausurada protegida e seu acesso
21 Figura 9 - Escada enclausurada protegida () Escadas enclausuradas à prova de fumaça () As escadas enclausuradas à prova de fumaça (ver Figuras 9 e 10) devem atender ao estabelecido nos itens a 5.7.4, exceto o c, e: a. ter suas caixas enclausuradas por paredes resistentes a 120 minutos de fogo;
22 b. ter ingresso por antecâmaras ventiladas, terraços ou balcões, atendendo as primeiras ao prescrito no item e os últimos no item ; c. ser providas de portas corta-fogo à prova de fumaça (PCF) com resistência de 60 minutos ao fogo. Figura 10 - Escada enclausurada à prova de fumaça As antecâmaras, para ingressos nas escadas enclausuradas (Figuras 9 e 10), devem: a. ter comprimento mínimo de 1,8 m; b. ter pé-direito mínimo de 2,5 m; c. ser dotadas de porta corta-fogo estanques à fumaça (PCF) na entrada e na comunicação da caixa da escada, com resistência de 60 minutos de fogo cada; d. ter sistema de ventilação, que pode ser por tiragem natural através de dutos verticais de entrada e saída de ar ou varandas, ou mecânico, através de tiragem forçada; e. ter área de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeiras de rodas, fora do fluxo principal de circulação, conforme NBR Deve ser reservado um módulo de referência (80 cm x 1,20 m) para cada 500 pessoas ou fração;
23 Características construtivas dos dutos verticais de ventilação natural: a. ter as aberturas de entrada e saída de ar localizadas somente nas paredes que dão para as antecâmaras, entre as PCF da antecâmara e da escada; b. ter a abertura de entrada de ar do duto respectivo situada junto ao piso ou, no máximo, a 20 cm deste, com área mínima de 0,84 m² e, quando retangular, obedecendo à proporção máxima de 1:4 entre suas dimensões; c. ter a abertura de saída de ar do duto respectivo situada junto ao teto ou, no máximo, a 20 cm deste, com área mínima de 0,84 m² e, quando retangular, obedecendo à proporção máxima de 1:4 entre suas dimensões; d. ter, entre as aberturas de entrada e de saída de ar, a distância vertical mínima de 30 cm, entre a base inferior da abertura superior e da base superior da abertura inferior; f. ter a abertura de saída de gases e fumaça (DS), no máximo, a uma distância horizontal de 3 m, medida em planta, da porta de entrada da antecâmara, e a abertura de entrada de ar (DE) situada, no máximo, a uma distância horizontal de 3 m, medida em planta, da porta de entrada da escada; g. ter paredes resistentes ao fogo por, no mínimo, 120 minutos; h. as aberturas dos dutos de entrada de ar e saída de gases e fumaças das antecâmaras devem ser guarnecidas por telas de arame, com espessura dos fios superior ou igual a 3 mm e malha com dimensões mínimas de 2,5 cm por 2,5 cm Não é necessária antecâmara no pavimento de descarga da escada A antecâmara nos subsolos e pavimentos inferiores, até 12 m de altura descendente, terá apenas o duto de saída de fumaça Dutos de ventilação natural Os dutos de ventilação natural devem formar um sistema integrado: o duto de entrada de ar (DE) e o duto de saída de gases e fumaça (DS) Os dutos de saída de gases e fumaça devem: a. ter aberturas somente nas paredes que dão para as antecâmaras;
24 b. ter secção mínima calculada pela seguinte expressão: s = 0,105 x n onde: s = secção mínima em m²; n = número de antecâmaras ventiladas pelo duto. c. ter, em qualquer caso, área não inferior a 0,84 m², tendo largura mínima de 0,80 m, e, quando de secção retangular, obedecer à proporção máxima de 1:4 entre suas dimensões; d. elevar-se, no mínimo, 3 m acima do eixo da abertura da antecâmara do último pavimento servido pelo eixo, devendo seu topo situar-se 1 m acima de qualquer elemento construtivo existente sobre a cobertura; e. ter, quando não forem totalmente abertos no topo, aberturas de saída de ar com área efetiva superior ou igual a 1,5 vezes a área da secção do duto, guarnecidas ou não por venezianas ou equivalente, devendo essas aberturas ser dispostas em, pelo menos, duas faces opostas com área nunca inferior a 1 m² cada uma, e se situarem em nível superior a qualquer elemento construtivo do prédio (reservatórios, casas de máquinas, cumeeiras, muretas e outros); f. não serem utilizados para a instalação de quaisquer equipamentos ou canalizações; g. ser fechados na base As paredes dos dutos de saídas de gases e fumaça devem: a. ser resistentes, no mínimo, a 120 minutos de fogo; b. ter isolamento térmico e inércia térmica equivalente, no mínimo, a resistência mínima de 120 minutos de fogo; c. ter revestimento interno liso Os dutos de entrada de ar devem: a. ter paredes resistentes ao fogo por 120 minutos, no mínimo; b. ter revestimento interno liso; c. atender às condições das alíneas a à c e f do item ;
25 d. ser totalmente fechados em sua extremidade superior; e. ter abertura em sua extremidade inferior ou junto ao teto do 1º pavimento, possuindo acesso direto ao exterior que assegure a captação de ar fresco respirável, devendo esta abertura ser guarnecida por telas de arame, com espessura dos fios superior ou igual a 3 mm e malha com dimensões mínimas de 2,5 cm por 2,5 cm; que não diminua a área efetiva de ventilação, isto é, sua secção deve ser aumentada para compensar a redução. Essa abertura pode ser projetada junto ao teto do primeiro pavimento que possua acesso direto ao exterior (Ex.: piso térreo) A secção da parte horizontal inferior do duto de entrada de ar deve: a. ser, no mínimo igual à do duto, em edificações com altura igual ou inferior a 30 m; b. ser igual a 1,5 vez a área da secção do trecho vertical do duto de entrada de ar, no caso de edificações com mais de 30 m de altura A tomada de ar do duto de entrada de ar deve ficar, de preferência, ao nível do solo ou abaixo deste, longe de qualquer eventual fonte de fumaça em caso de incêndio.
26 Figura 11 - Exemplo de dutos de ventilação (corte AB e corte CD) As dimensões dos dutos (item ) são as mínimas absolutas, recomendando-se o cálculo exato dessas dimensões pela mecânica dos fluídos, em especial no caso da existência de subsolos e em prédios de excepcional altura ou em locais sujeitos a ventos excepcionais A iluminação natural das caixas de escadas enclausuradas, quando houver, deve obedecer aos seguintes requisitos:
27 a. ser obtida por abertura provida de caixilho de perfil metálico reforçado, provido de fecho acionável por chave ou ferramenta especial, devendo ser aberto somente para fins de manutenção ou emergência; b. este caixilho deve ser guarnecido com vidro transparente ou não, laminado ou aramado (malha de 12,5 mm), com espessura, mínima de, 6,5 mm; c. em paredes dando para o exterior, sua área máxima não pode ultrapassar 0,5 m²; em parede dando para antecâmara ou varanda, pode ser de até 1 m²; d. havendo mais de uma abertura de iluminação, a distância entre elas não pode ser inferior a 0,5 m e a soma de suas áreas não deve ultrapassar 10% da área da parede em que estiverem situadas Escada enclausurada à prova de fumaça () com acesso por balcões, varandas e terraços Os balcões, varandas, terraços e assemelhados, para ingresso em escadas enclausuradas à prova de fumaça, devem atender aos seguintes requisitos: a. ser dotados de portas corta-fogo estanques à fumaça (PCF) na entrada e na saída com resistência mínima de 60 minutos; b. ter guarda de material incombustível e não vazada com altura mínima de 1,30 m; c. ter piso praticamente em nível ou em desnível máximo de 30 mm dos compartimentos internos do prédio e da caixa de escada enclausurada; d. em se tratando de terraço a céu aberto, não situado no último pavimento, o acesso deve ser protegido por marquise com largura mínima de 1,20 m; e. ter piso antiderrapante A distância horizontal entre o paramento externo das guardas dos balcões, varandas e terraços que sirvam para ingresso às escadas enclausuradas à prova de fumaça e qualquer outra abertura desprotegida do próprio prédio ou das divisas do lote deve ser, no mínimo, igual a um terço da altura da edificação, ressalvado o estabelecido no item , mas nunca a menos de 3 m A distância estabelecida no item pode ser reduzida à metade, isto é, a um sexto da altura, mas nunca a menos de 3 m, quando:
28 a. o prédio for dotado de chuveiros automáticos; b. o somatório das áreas das aberturas da parede fronteira à edificação considerada não ultrapassar um décimo da área total dessa parede; c. na edificação considerada não houver ocupações pertencentes aos grupos C (comercial) ou I (industrial) Será aceita uma distância de 1,20 m, para qualquer altura da edificação, entre a abertura desprotegida do próprio prédio até o paramento externo do balcão, varanda ou terraço para o ingresso na escada enclausurada à prova de fumaça (), desde que entre elas seja interposta uma parede com TRF mínimo de 120 minutos (Figura 11). Figura 12 - Escada enclausurada do tipo ventilada por balcão Será aceita a ventilação no balcão da escada à prova de fumaça, através de janela com ventilação permanente, desde que: a. área efetiva mínima de ventilação seja de 1,5 m; b. as distâncias entre as aletas das aberturas das janelas tenham espaçamentos de, no mínimo, 0,15 m; c. as aletas possuam um ângulo de abertura de no mínimo 45 graus em relação ao plano vertical da janela; d. as antecâmaras devem atender o item a, b e c; e. ter altura de peitoril de 1,3 m; f. ter distância de, no mínimo, 3 m de outras aberturas em projeção horizontal, no
29 mesmo nível ou em nível inferior ao seu ou à divisa do lote, e no mesmo plano de parede; g. os pisos de balcão, varandas e terraços devem ser antiderrapantes, conforme item g Escadas à prova de fumaça pressurizadas (P) As escadas à prova de fumaça pressurizadas, ou escadas pressurizadas, podem sempre substituir as escadas enclausuradas protegidas () e as escadas enclausuradas à prova de fumaça (), devendo atender a todas as exigências da NT do CBMPB de Pressurização de escada de segurança ou NBR ABNT mais recentemente publicada, na inexistência de NT do CBMPB Escada aberta externa (AE) As escadas abertas externas (Figuras 13 e 14) podem substituir os demais tipos de escadas e devem atender aos requisitos dos itens a 5.7.3, e 5.8.2, e: a. ter seu acesso provido de porta corta-fogo com resistência mínima de 90 min.; b. manter raio mínimo de escoamento exigido em função da largura da escada; c. atender tão somente aos pavimentos acima do piso de descarga, terminando obrigatoriamente neste, atendendo ao prescrito no item 5.11; d. entre a escada aberta e a fachada da edificação deverá ser interposta outra parede com TRRF mínimo de 120 min.; e. toda abertura desprotegida do próprio prédio até a escada deverá ser mantida distância mínima de 3 m quando a altura da edificação for inferior ou igual a 12 m e de 8 m quando a altura da edificação for superior a 12 m; f. a distância do paramento externo da escada aberta até o limite de outra edificação no mesmo terreno ou limite da propriedade deverá atender aos critérios adotados na NT do CBMPB de Separação entre edificações ou NBR da ABNT, ou outra norma reconhecida pelo CBMPB, na inexistência de NT do CBMPB. g. a estrutura portante da escada aberta externa deverá ser construída em material incombustível, atendendo aos critérios estabelecidos na NT do CBMPB de Resistência ao fogo dos elementos de construção ou NBR da ABNT, ou outra norma reconhecida
30 pelo CBMPB, na inexistência de NT do CBMPB, com TRRF de 120 min; h. a existência de shafts, dutos ou outras aberturas verticais que tangenciam a projeção da escada aberta externa, tais aberturas deverão ser delimitadas por paredes estanques nos termos da NT do CBMPB de Resistência ao fogo dos elementos de construção (ou NBR da ABNT, ou outra norma reconhecida pelo CBMPB, na inexistência de NT do CBMPB); i. será admitido esse tipo de escada para edificações com altura até 45 m. Figura 13 Escada aberta externa Figura 14 Escada aberta externa
31 5.8 Guardas e corrimãos Guarda-corpos e balaustres Toda saída de emergência, corredores, balcões, terraços, mezaninos, galerias, patamares, escadas, rampas e outros deve ser protegida de ambos os lados por paredes ou guardas (guarda-corpos) contínuas, sempre que houver qualquer desnível maior de 19 cm, para evitar quedas A altura das guardas, medida internamente, deve ser no mínimo, de 1,10 m ao longo dos patamares, escadas, corredores, mezaninos e outros (Figura 15), medida verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus As alturas das guardas em escada aberta externa (AE), de seus patamares, de balcões e assemelhados, devem ser de no mínimo 1,3 m, medidas como especificado no item As guardas constituídas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem: a. ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, vidros de segurança (laminados ou aramados) e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura; b. ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas; c. ser constituídas por materiais não estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de segurança laminados, se for o caso. Exceção: será feita às ocupações do grupo I (industrial) e J (depósitos) para as escadas e saídas não emergenciais Corrimãos Os corrimãos devem ser adotados em ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar situados entre 80 cm e 92 cm acima do nível do piso, sendo em escadas,
32 essa medida tomada verticalmente da forma especificada no item (Figura 15) Uma escada pode ter corrimãos em diversas alturas, além do corrimão principal na altura normal exigida; em escolas, jardins de infância e assemelhados, se for o caso, deve haver corrimãos nas alturas indicadas para os respectivos usuários, além do corrimão principal. Figura 15 Dimensões de guardas e corrimãos Os corrimãos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados fáceis e confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou soluções de continuidade. No caso de secção circular, seu diâmetro varia entre 38 mm e 65 mm (Figura 16) Os corrimãos devem estar afastados 40 mm, no mínimo, das paredes ou guardas às quais forem fixados e terão largura máxima de 65 mm.
33 Figura 16 Pormenores de corrimãos Não são aceitáveis, em saídas de emergência, corrimãos constituídos por elementos com arestas vivas, tábuas largas e outros (Figura 17) Para auxílio das pessoas portadoras de necessidades especiais, os corrimãos das escadas devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares, prolongando-se, sempre que for possível pelo menos 0,3 m do início e término da escada com suas extremidades voltadas para a parede ou com solução alternativa Nas rampas e, opcionalmente nas escadas, os corrimãos devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso acabado Exigências estruturais As guardas de alvenaria ou concreto, as grades de balaustradas, as paredes, as esquadrias, as divisórias leves e outros elementos de construção que envolvam as saídas de emergência devem ser projetados de forma a: a. resistir a cargas transmitidas por corrimãos nelas fixados ou calculadas para resistir a uma força horizontal de 730 N/m aplicada a 1,05 m de altura, adotando-se a condição que conduzir a maiores tensões (ver Figura 17);
34 b. ter seus painéis, longarinas, balaústres e assemelhados calculados para resistir a uma carga horizontal de 1,20 kpa aplicada à área bruta da guarda ou equivalente da qual façam parte; as reações devidas a esse carregamento não precisam ser adicionadas às cargas especificadas na alínea precedente (Figura 17); Os corrimãos devem ser calculados para resistir a uma carga de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos Nas escadas internas, tipo, pode-se dispensar o corrimão, desde que o guarda-corpo atenda também os preceitos do corrimão, conforme itens , e desta NT. Figura 17 Pormenores construtivos da instalação de guardas e as cargas a que elas devem resistir Corrimãos intermediários Escadas com mais de 2,2 m de largura devem ter corrimão intermediário, no máximo, a cada 1,8 m. Os lanços determinados pelos corrimãos intermediários devem ter, no mínimo, 1,1 m de largura, ressalvado o caso de escadas em ocupações dos tipos H-2 e H-3, utilizadas por pessoas muito idosas e portadores de necessidades especiais,
35 que exijam máximo apoio com ambas as mãos em corrimãos, onde pode ser previsto, em escadas largas, uma unidade de passagem especial com 69 cm entre corrimãos As extremidades dos corrimãos intermediários devem ser dotadas de balaústres ou outros dispositivos para evitar acidentes Escadas externas de caráter monumental podem, excepcionalmente, ter apenas 2 corrimãos laterais, independentemente de sua largura, quando forem utilizadas por grandes multidões. 5.9 Elevadores de emergência Obrigatoriedade É obrigatória a instalação de elevadores de emergência: a. em todas as edificações residenciais A-2 e A-3 com altura superior a 80 m, conforme NT CBMPB nº 004/2013 e, nas demais ocupações com altura superior a 60 m, excetuadas as de classe de ocupação G-1, e em torres exclusivamente monumentais de ocupação F-2; b. nas ocupações institucionais H-2 e H-3, sempre que sua altura ultrapassar 12 m, sendo um elevador de emergência para cada área de refúgio Exigências Enquanto não houver norma específica referente a elevadores de emergência, estes devem atender a todas as normas gerais de segurança previstas nas NBR 5410 e NBR 9077: a. ter sua caixa enclausurada por paredes resistentes a 120 minutos de fogo, independente dos elevadores de uso comum; b. ter suas portas metálicas abrindo para antecâmara ventilada, nos termos de , para varanda conforme , para hall enclausurado e pressurizado, para patamar de
36 escada pressurizada ou local análogo do ponto de vista de segurança contra fogo e fumaça; c. ter circuito de alimentação de energia elétrica com chave própria independente da chave geral do edifício, possuindo este circuito chave reversível no piso da descarga, que possibilite que ele seja ligado a um gerador externo na falta de energia elétrica na rede pública (Figura 18); d. deve estar ligado a um grupo motogerador (GMG) de emergência. Figura 18 Esquema de ligação do elevador de emergência O painel de comando deve atender, ainda, às seguintes condições: a. estar localizado no pavimento da descarga; b. possuir chave de comando de reversão para permitir a volta do elevador a este piso, em caso de emergência; c. possuir dispositivo de retorno e bloqueio dos carros no pavimento da descarga, anulando as chamas existentes, de modo que as respectivas portas permaneçam abertas, sem prejuízo do fechamento do vão do poço nos demais pavimentos; d. possuir duplo comando, automático e manual reversível, mediante chamada apropriada Nas ocupações institucionais H-2 e H-3, o elevador de emergência deve ter cabine com dimensões apropriadas para o transporte de maca As caixas de corrida (poço) e casas de máquinas dos elevadores de emergência devem ser enclausuradas e totalmente isoladas das caixas de corrida e casas de
37 máquinas dos demais elevadores. A caixa de corrida (poço) deve ter abertura de ventilação permanente em sua parte superior, atendendo às condições estabelecidas na alínea d do item O elevador de emergência deve atender a todos os pavimentos do edifício, incluindo os localizados abaixo do pavimento de descarga com altura ascendente superior a 12 m Área de refúgio Conceituação e exigências Área de refúgio é a parte de um pavimento separada por paredes corta-fogo e portas corta-fogo, tendo acesso direto, cada uma delas a pelo menos uma escada/rampa de emergência ou saída para área externa (Figura 18). Figura 19 Desenho esquemático da área de refúgio A estrutura dos prédios dotados de áreas de refúgio deve ter resistência conforme NT do CBMPB de Resistência ao fogo dos elementos de construção ou NBR da ABNT, ou outra norma reconhecida pelo CBMPB, na inexistência de NT do CBMPB. As paredes que definem as áreas de refúgio devem apresentar resistência ao
38 fogo e as condições estabelecidas na NT do CBMPB de Compartimentação Vertical e Horizontal ou NBR da ABNT, ou outra norma reconhecida pelo CBMPB, na inexistência de NT do CBMPB Obrigatoriedade É obrigatória a existência de áreas de refúgio em todos os pavimentos nos seguintes casos: a. em edificações institucionais de ocupação E-5, E-6 e H-2 com altura superior a 12 m e na ocupação H-3 com altura superior a 6 m, bem como, para esta ocupação, no térreo e/ou 1º pavimento, se nestes houver internação. Nesses casos a área mínima de refúgio de cada pavimento deve ser de, no mínimo, 30% da área de cada pavimento; b. a existência de compartimentação de área no pavimento será aceita como área de refúgio, desde que tenha acesso direto às saídas de emergência (escadas, rampas ou portas) Hospitais e assemelhados Em ocupações H-2 e H-3, as áreas de refúgio não devem ter áreas superiores a m² Nessas ocupações H-2 e H-3, bem como nas ocupações E-6, a comunicação entre as áreas de refúgio e/ou entre essas áreas e saídas deve ser em nível ou, caso haja desníveis, em rampas, como especificado no item Se as portas dividirem corredores que constituem rotas de saída, estas devem ser corta-fogo e à prova de fumaça conforme estabelecido na NBR e serem providas de visor transparente de área mínima de 0,07 m², com altura mínima de 25 cm, com a mesma resistência ao fogo da porta.