PROFIBUS-PA: Configurando ciclicamente o LD303 – Transmissor de Pressão | Instrumatic
PROFIBUS-PA: Configurando ciclicamente o LD303 – Transmissor de Pressão
Configuração Cíclica do LD303
Todos estes serviços são baseados nas informações obtidas dos arquivos gsds dos escravos. O arquivo GSD do LD303 mostra os detalhes de revisão do hardware e do software, bus timing do equipamento e informações sobre a troca de dados cíclicos. Para ter acesso a biblioteca completa de GSDs SMAR, consulte:
O LD303 possui 2 blocos funcionais: 1 Entrada Analógica (AI) e 1 Totalizador. Possui também o módulo vazio (Empty module) para aplicações onde se quer configurar apenas alguns blocos funcionais. Deve-se respeitar a seguinte ordem cíclica dos blocos: AI e TOT. Supondo que se queira trabalhar somente com o bloco AI, configure-o assim: AI, EMPTY_MODULE.
Figura 1 – Diagrama Funcional Transmissor de Pressão Profibus PA (LD303-Smar)
Figura 2 – Bloco de Entrada Analógica AI
Figura 3 – Bloco de Totalização TOT
O exemplo a seguir mostra os passos necessários para integrar o LD303 em um sistema PROFIBUS. Estes passos são válidos para todos os equipamentos da linha 303 da SMAR:
• Copie o arquivo gsd do LD303 para o diretório de pesquisa do configurador PROFIBUS, normalmente chamado de GSD;
• Copie o arquivo bitmap do LD303 para o diretório de pesquisa do configurador PROFIBUS, normalmente chamado de BMP;
• Após escolher o mestre, defina a taxa de comunicação. Não esqueça que os couplers podem ter as seguintes taxas de comunicação: 45.45 kbits/s (Siemens), 93.75 kbits/s (P+F) e 12 Mbits/s (P+F, SK3). O link device IM157 pode ter até 12M bits/s;
• Acrescente o LD303 e especifique o seu endereço no barramento;
• Escolha a configuração cíclica via parametrização com o arquivo gsd, que depende da aplicação, conforme visto anteriormente. Para cada bloco AI, o LD303 fornece ao mestre o valor da variável de processo em 5 bytes, sendo os quatro primeiros no formato ponto flutuante e o quinto byte é o status que traz a informação da qualidade desta medição. No bloco TOT, pode-se escolher o valor da totalização (Total) e a integração é feita considerando-se o modo de operação (Mode_Tot). Ele permite definir como será a totalização com as seguintes opções: somente valores positivos de vazão, somente valores negativos de vazão ou ambos valores. Nesse bloco, pode-se reinicializar (resetar) a totalização e configurar um valor de preset (posicionar previamente ok) através do parâmetro Set_Tot.