Projetos de paisagismo residenciais e comerciais, varandas, coberturas e escritórios. Adaptação de projetos paisagísticos de acordo com seu espaço, desejo e viabilidade econômica. Manutenção de jardins residenciais e comerciais.
Compensação ambiental com cultivo e fornecimento de plantas autócnes (nativas) de restinga e litoral. Plantio de espécies ameaçadas de extinção.Revitalização de áreas verdes em praças e parques públicos e privados.

3. Dedico este trabalho aos meus pais,Sidney e Cristina; a minha irmã Soraya; ea meu namorado Kleber, que meincentivaram e ajudaram nos momentosdifíceis, com paciência e conselhos queforam indispensáveis ao meudesenvolvimento profissional e pessoal.
4. AGRADECIMENTOS Aos meus pais, Sidney e Cristina, pelo amor, compreensão, incentivo eexemplo dado por toda vida. A meu namorado, Kleber, por seu incentivo e apoio incondicional nosmomentos difíceis. A minha irmã, Soraya, por me ajudar e apoiar durante minha caminhada. Ao Professor Methodio Varejão de Godoy pelo apoio e orientação para arealização deste trabalho, além da contribuição em minha formação acadêmica. Aos funcionários da Chesf - Divisão de Projeto de Subestações (DEPS) pelaexperiência profissional e conhecimento adquirido durante meu estágio na empresa,em especial ao meu supervisor do estágio, o engenheiro, Fabio Nepumoceno Fragapela ajuda neste trabalho.
5. “Há conhecimento de dois tipos: sabemossobre um assunto, ou sabemos onde podemosbuscar informações sobre ele.” (SamuelJohnson)
6. Resumo da Monografia apresentada ao curso de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica de Pernambuco.BARRAMENTO DE SUBESTAÇÕES: UM ESTUDO DE CASO COM CONDUTORES RÍGIDOS Suelen Holder de Morais e Silva 05/2010Orientador: Methodio Varejão de Godoy, D.Sc.Co-orientador: Fabio Nepomuceno Fraga, M.Sc.Área de Concentração: SubestaçõesPalavras-chave: Dimensionamento, Barramento, Condutor rígido.Número de Páginas: 111.O presente trabalho apresenta um roteiro para o dimensionamento de barramentosde subestações com o uso de condutor rígido (tubos de alumínio ou cobre),destacando as principais características deste material e as considerações quedevem ser feitas durante o projeto para a seleção do condutor que melhor seadéqua as forças impostas ao barramento, tais como a força do vento e forçasdevido às correntes de curto-circuito. Por não existir na literatura brasileira ummaterial que reúna as informações necessárias ao projeto, serão apresentadasneste trabalho as etapas para tal dimensionamento. Durante o projeto, seráestudada a influência do peso do condutor, e das forças citadas acima nasseparações entre fase e fase-terra, já que uma menor distância implica em reduçãonas dimensões da subestação. Outro item que será verificado são os esforçosimpostos aos isoladores e as estruturas de suporte, que podem ocasionar colapsodo barramento se não forem dimensionados corretamente. Finalizando o trabalho,será realizado um estudo de caso a fim de exemplificar os procedimentos quedevem ser seguidos para o cálculo, este estudo será realizado com a ajuda de umaferramenta computacional para simplificação dos cálculos, já que estes sãodemorados e repetitivos.
10. LISTA DE ABREVIATURAS / SIGLAS Termo DescriçãoABNT Associação Brasileira de Normas TécnicasAIS Air Insulated Substation Subestação Isolada a ArAT Alta tensãoANEEL Agência Nacional de Energia ElétricaANSI American National Standards Instituto Nacional Americano de Institute PadronizaçãoBSI British Standards Institution Instituto de Padronização BritânicoDIN Deutsches Institut für Normung Instituto Alemão para NormatizaçãoEAT Extra Alta TensãoIEC International Electrotechnical Comitê Internacional de Commission EletrotécnicaIEEE Institute of Electrical and Instituto de Engenheiros Eletricistas Electronics Engineers e EletrônicosGIS Gas Insulated Substation Subestação Isolada a gásHIS Hybrid Insulated Substation Subestações de Isolamento HíbridoNBR Norma BrasileiraNEMA National Electrical Manufacturers Associação Nacional de Fabricantes Association ElétricosONS Operador Nacional do SistemaRI Radio-influence Rádio InterferênciaSE SubestaçõesSF6 Hexafluoreto de enxofre
11. LISTA DE SÍMBOLOSSimbologia Descrição Área da seção circular do condutor Área projetada ou efetiva Coeficiente de curvatura Coeficiente de arrasto Constante de pressão para uma superfície. , Distância entre os condutores durante curto-circuito Distância mínima entre fases Módulo de elasticidade Gradiente médio de tensão de superfície Gradiente máximo de tensão de superfície Gradiente admissível de tensão de superfície Força devido à corrente de referência de curto-circuito Força sobre os condutores externos durante curto-circuito Força sobre o condutor central durante curto-circuito Força transmitida ao isolador devido à corrente de curto-circuito Força dinâmica transmitida ao isolador devido a curto-circuito com religamento automático Força dinâmica transmitida ao isolador devido a curto-circuito sem religamento automático Força térmica (compressão ou tração) ( ) Força resultante máxima imposta ao isolador ( ) Força resultante imposta ao isolador Força resultante Força dinâmica resultante sem religamento automático Força dinâmica resultante com religamento automático Força do vento sobre o barramento Corrente simétrica de curto-circuito Corrente nominal máxima