O mau cheiro percebido nos últimos meses na região da BR-101 e Barra Sul, se dá pela obra na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Nova Esperança da Empresa Municipal de Água e Saneamento (EMASA), que visa melhorar o sistema e corrigir um problema na principal etapa do tratamento biológico dos efluentes.
As atividades iniciaram na primeira semana de março, sendo necessária desmontagem completa do sistema de aeração e dragagem para remoção do lodo da lagoa.
O diretor-geral da Emasa, Douglas Costa Beber, ressalta a necessidade e importância dessa obra. "É uma obra extremamente importante, mas será preciso a compreensão da comunidade, pois nesse período de obras, poderá ocorrer mais odor na localidade e o sistema operacional poderá apresentar menor eficiência no tratamento de esgoto. Mas, os técnicos irão trabalhar para que os parâmetros de qualidade se enquadrem dentro dos limites estabelecidos na legislação", destacou Douglas.
Como será o esgotamento do tanque:
O volume estimado de lodo existente no fundo do tanque de aeração é de aproximadamente 10.000 m3 e o volume da parcela líquida será de aproximadamente 43.500 m3. A parcela referente ao material sedimentado no fundo deverá ser recalcada para sacos geotêxtil (Bag´s), que deverá ser alocada aproximadamente a 250 metros de distância, sendo que o líquido do Bag deverá ser recalcado para a caixa de reunião de lodo dos decantadores. E a fração líquida, vai para o canal vertedor do tanque de aeração, e também seguirá para os decantadores. Caso tenha sido enchido um Bag, a tubulação deverá ser desligada deste e interligada em um novo Bag, e assim sucessivamente.
Como o sistema de aeração será remanejado:
Concluída a dragagem, o sistema de aeração será desmontado e removido do tanque, de maneira a viabilizar a troca da geomembrana. Enquanto os trabalhos avançam, todo sistema de aeração será separado, higienizado e inspecionado. Novos componentes serão adquiridos para sua posterior remontagem ao término da substituição da geomembrana, aumentando a eficiência e vida útil do sistema.
Sobre a obra e empresa executora:
Os serviços necessários para a resolução do problema, são atividades reconhecidamente padronizadas no segmento de saneamento básico, de acordo com as exigências estabelecidas pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA), conforme o licenciamento ambiental para execução do serviço de manutenção, recuperação e melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). A obra será feita por uma empresa especializada – Submar Serviços Subaquáticos – vencedora da licitação na modalidade Concorrência, do tipo menor preço global. O valor licitado foi de R$ 5.086.939,89 (cinco milhões, oitenta e seis mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos). O prazo previsto é de 180 (cento e oitenta) dias.