Herman Quintanilha Valgueiro
3 Introdução INTRODUÇÃO Este guia descreve o que há de novo nesta versão e auxilia o usuário durante a instalação e inicialização da nova versão do System302. O pacote de instalação ainda inclui o ProcessView 9.1 e a Documentação do System302. A versão 9 do ProcessView permite que profissionais de automação e TI integrem a informação em tempo real de produção e vendas em um quadro de visualização geral disponível para a Web. O Pacote de Documentação do System302 fornece informações completas sobre todos os aplicativos e equipamentos da Smar. Este guia também contém informações sobre os requisitos do sistema, licenças de uso, dicas de instalação para a rede de comunicação, e ainda como contatar o suporte técnico da Smar. III
4 System302 Guia de Instalação IV
5 Índice ÍNDICE INTRODUÇÃO... III SEÇÃO 1 - SYSTEM302 VERSÃO O QUE HÁ DE NOVO NESTA VERSÃO DFI STUDIO SYSCON LOGICVIEW ASSETVIEW PROFIBUSVIEW SUPORTE MULTI-USUÁRIO REQUISITOS DO SISTEMA ESTAÇÕES MULTIFUNCIONAIS ESTAÇÃO LOCAL TÍPICA ESTAÇÃO CLIENTE/SERVIDOR TÍPICA ESTAÇÃO CLIENTE TÍPICA ESTAÇÕES DEDICADAS ESTAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE ENGENHARIA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO ESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO SERVIDOR DE CONFIGURAÇÃO E SUPERVISÃO OPC SERVIDOR DE SUPERVISÃO OPC ESTAÇÃO SERVIDORA DE REGISTRO DE DADOS ESTAÇÃO DE APLICAÇÃO DESINSTALANDO O SYSTEM SALVANDO UMA CÓPIA DE PROJETOS DE CONFIGURAÇÃO EXISTENTES SALVANDO MODELOS DE PROJETO EXISTENTES REMOVENDO A INSTALAÇÃO DO SYSTEM INSTALANDO O SYSTEM VERIFIQUE AS PROPRIEDADES DA PREVENÇÃO DE EXECUÇÃO DE DADOS CONFIGURE O FIREWALL DO WINDOWS EXECUTANDO O DVD DE INSTALAÇÃO DO SYSTEM APÓS A INSTALAÇÃO DO SYSTEM CONFIGURANDO PROPRIEDADES DO DCOM PARA GRUPOS DO STUDIO CONFIGURAÇÃO DO ACESSO PADRÃO CONFIGURAÇÃO DO ACESSO DE CADA COMPONENTE CONFIGURANDO PROPRIEDADES DO DCOM PARA GRUPOS DO ASSETVIEW CONFIGURANDO A PERMISSÃO DE ACESSO A APLICATIVOS 16 BITS CONFIGURANDO O AMBIENTE DO SYSTEM ATIVANDO O SYSTEM CONFIGURAÇÃO DO DCOM CONFIGURANDO O SISTEMA ABRINDO E FECHANDO FERRAMENTAS DO SYSTEM CONFIGURANDO PROPRIEDADES DA REDE DE COMUNICAÇÃO LIMITAÇÕES E PROBLEMAS CONHECIDOS SUPORTE TÉCNICO DA SMAR APÊNDICE A - SALVANDO UMA CÓPIA DOS ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO...A.1 VERSÕES DE SYSTEM302 ANTERIORES A VERSÃO A.1 VERSÕES DE SYSTEM302 POSTERIORES A VERSÃO A.2 V
6 System302 Guia de Instalação APÊNDICE B - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA EM CASO DE FALHA...B.1 CENÁRIO 1: SERVIDOR (DATABASE MANAGER) SEM BACKUP... B.1 CENÁRIO 2: CONFIGURAÇÕES DE COMUNICAÇÃO BLOQUEADAS EM VIEW MODE... B.1 APÊNDICE C - PRÁTICAS DE SEGURANÇA PARA ADMINISTRADORES DE REDES EM AMBIENTE COM O SYSTEM302 V7.2...C.1 ARQUIVOS E DIRETÓRIOS... C.1 REGISTRO... C.4 SERVIÇOS... C.4 VARIÁVEIS DE AMBIENTE... C.4 FIREWALL... C.4 PORTAS TCP E UDP... C.4 NÍVEL DE PRIVILÉGIO... C.5 INSTALAÇÃO...C.5 OPERAÇÃO...C.5 ATUALIZAÇÕES DO WINDOWS... C.5 ANTIVÍRUS... C.6 BACKUP... C.6 DETALHAMENTO DAS PORTAS UTILIZADAS PELO SYSTEM C.6 APÊNDICE D - INSTALAÇÃO DO SYSTEM302 & ANTIVÍRUS...D.1 ANTES DA INSTALAÇÃO... D.1 MCAFEE TOTAL PROTECTION COM SITE ADVISOR PLUS... D.1 INSTALANDO O MCAFEE...D.1 INSTALANDO O SYSTEM302...D.3 NORTON ANTIVIRUS 2008 COM ANTI-SPYWARE... D.4 RECOMENDAÇÕES SOBRE ATUALIZAÇÕES E VERIFICAÇÃO DE INFECÇÃO... D.5 VERIFICANDO SEU SISTEMA...D.5 ATUALIZANDO O ANTIVÍRUS...D.5 VI
7 Seção 1 SYSTEM302 VERSÃO O Que Há de Novo Nesta Versão A versão do System302 inclui novas e poderosas ferramentas, e é totalmente interoperável com equipamentos FOUNDATION Fieldbus, HART, PROFIBUS, DeviceNet, AS-i e Modbus, além de equipamentos de outros fabricantes. O System302 opera com vários controladores de alta velocidade (High Speed Ethernet), como os controladores DF62 e o DF63 HSE/FF; o DF73 HSE/Profibus-DP, DF75 HSE e o DF79 HSE/DeviceNet. DFI302 A família DFI302 ganhou três novos integrantes: DF81: Controlador HSE/AS-i que agrega dois canais AS-i, duas portas 10/100 Mbits Ethernet e suporta até 124 equipamentos AS-i; DF95: Controlador HSE/Profibus com um canal Profibus DP e duas portas Profibus PA. Este controlador é utilizado em aplicações onde predominem equipamentos Profibus DP, mas também existam alguns equipamentos Profibus PA presentes. DF97: Controlador HSE/Profibus com um canal Profibus DP e quatro portas Profibus PA. Ao contrário do DF95, este controlador é utilizado em aplicações com grande quantidade de equipamentos Profibus PA e alguns equipamentos Profibus DP. Outra melhoria importante para a família DFI302 foi vincular a partida dos controladores com a bateria. Assim, se o técnico ou engenheiro responsável não habilitar a bateria e ela não estiver ligada, o controlador não executará sua rotina de configuração. Esta vinculação foi fundamental para evitar que haja perda de configuração quando houver falha de energia por motivos ambientais ou falhas de alimentação. Studio302 A ferramenta Studio302 integra todos os aplicativos incluídos no Sistema de Automação Industrial da Smar, o System302, e permite que o usuário gerencie o sistema de informação dos equipamentos da planta. Defina uma área de trabalho chamada Database para gerenciar sua planta, onde todos os dados processados pela planta são armazenados. Para facilitar o monitoramento dos links das redes HSE e H1, o Studio302 disponibiliza uma funcionalidade para o diagnóstico do estado dos links entre blocos funcionais, chamada Live Links. A partir do System302 Versão 7.2.2, o usuário também pode visualizar os pontos de entrada e saída das redes Profibus, DeviceNet e AS-i. Os estados de todos os links criados nas configurações do Syscon podem ser facilmente monitorados e diagnosticados nas fases de configuração, partida e manutenção da planta, através de vários filtros disponíveis na ferramenta. Outra funcionalidade disponível no Studio302 é o monitoramento das licenças adquiridas para os aplicativos do System302. Através do License Monitor, visualize o número de instrumentos e a quantidade de blocos utilizados nos projetos de configuração, e o número de pontos disponíveis para configuração. A Process Equipment Database, disponível no Studio302, organiza cada informação e a relação de qualquer componente da planta, como tanques, caldeiras, colunas, etc. O usuário pode gerenciar os esquemas de instalação, desenhos dimensionais, documentação do usuário, fontes de pesquisa na Web e muito mais. 1.1
8 Guia de Instalação do System302 Syscon O Syscon 6.3 oferece suporte à versão 1.7 de cff, garantindo a interoperabilidade do System302 com os demais fabricantes. Além disso, o Syscon também suporta CFH (Capabilities Files HSE), permitindo a integração de equipamentos HSE de terceiros ao System302. Uma nova característica importante é a ferramenta Area Link Tool que permite a criação de links entre áreas. Dessa forma, o usuário pode definir as áreas de acordo com o seu processo e realizar troca de dados entre as áreas, criando links através desta ferramenta. A Area Link Tool flexibiliza o trabalho de configuração permitindo que vários usuários trabalhem simultaneamente em áreas diferentes. O resultado disso é a redução do tempo de configuração. LogicView O LogicView incorpora a tecnologia de Blocos Funcionais Flexíveis (FFB), responsável pela transferência de dados entre o sub-sistema Fieldbus e o sub-sistema de E/S. Além disso, também permite que o usuário especifique a quantidade de E/S de acordo com suas necessidades. A partir desta versão, o mapeamento dos pontos de E/S dos barramentos Profibus, DeviceNet e AS-i é feito diretamente no LogicView para o controle discreto. Dessa forma, um ponto pode ser utilizado somente para controle analógico através de blocos funcionais, ou para controle discreto utilizando diagrama Ladder, ou ainda em ambos os casos, adequando-se a qualquer aplicação. A partir do System302 Versão 7.2.2, o LogicView disponibiliza características que foram desenvolvidas para simplificar a configuração e manutenção, aumentando a produtividade: Tag Matching: troque todos os tags de uma rede específica com apenas alguns cliques. Find Links: localize links de entrada e saída de pontos de blocos flexíveis (FFB), pontos de Net I/O e funções, facilitando a alteração e identificação de links em todas as redes. Reconhecimento do chaveamento de CPUs: agora o LogicView reconhece qual é a CPU primária de um sistema redundante sem a necessidade de se executar o Syscon em modo online. AssetView A nova versão 4.2 do AssetView, presente no System302, apresenta uma nova interface para o AssetServer, tornando mais simples as operações de registro e rastreio de instrumentos. Com o Device Wizard é fácil integrar novos instrumentos ao AssetView, além dos mais de 100 instrumentos já integrados à ferramenta. O novo FY400 está totalmente integrado com assinatura de válvula, diagnósticos, auto-configuração, etc. O AssetView foi estendido para permitir também o gerenciamento de ativos de instrumentos Profibus. Baseadas na tecnologia AJAX, as páginas de instrumentos estão mais interativas, assim como o recurso para adicionar notas no Device Library. A otimização do desempenho através de suporte ao OPC A&E proporciona maior robustez em sistemas com grande número de instrumentos. O AssetView FDT é um aplicativo FDT que gerencia DTMs, que são os drivers de funções específicas de cada equipamento de campo utilizado na planta, de qualquer fabricante. Ele oferece visibilidade total da planta, permite criar e gerenciar conexões lógicas entre os DTMs e os canais de comunicação, e permite que o usuário acesse todas as funcionalidades dos DTMs, como janelas de configuração online e offline de parâmetros, gráficos, e métodos de calibração, entre outras. O catálogo de DTMs, que geralmente consiste de uma lista com todos os DTMs instalados na máquina e outra com os DTMs ativos utilizados nos projetos da planta, também é disponibilizado pela Smar para seus equipamentos. ProfibusView A ferramenta ProfibusView associada ao controlador DF73 HSE/Profibus-DP permite que o usuário configure e monitore as principais características dos equipamentos de campo Profibus. 1.2
9 System302 Versão Suporte Multi-usuário O System302 Versão facilita a contribuição entre profissionais em um mesmo projeto. Técnicos e engenheiros em salas remotas podem contribuir na elaboração do projeto de automação de uma planta, não importa onde estejam. O controle de acessos baseado no Gerenciamento de Usuários do Windows permite que o Administrador do Sistema especifique os grupos e/ou usuários, definindo direitos de acesso aos arquivos de configuração e direitos de execução para os aplicativos do System302. IMPORTANTE Esta característica só está disponível para sistemas de arquivo NTFS. Se o sistema Windows estiver instalado em um sistema de arquivos FAT, somente o Administrador ou o usuário com direitos de Administrador poderá acessar o Studio302 e executar os aplicativos do System302. Requisitos do Sistema O sistema de controle da planta pode ser implementado distribuindo os aplicativos do System302 em estações multifuncionais ou em estações dedicadas. A tabela abaixo mostra os requisitos mínimos necessários para qualquer dessas estações. Veja nas seções abaixo os requisitos específicos para cada tipo de estação. Requisitos Mínimos do Sistema Computador/Processador Sistema Operacional Portas Monitor Drives Pentium IV 2.0 GHz Windows XP Service Pack 3 (ou anterior) ou Windows Server 2003 Service Pack 1 ou Windows Server 2003 Service Pack 2 1 porta paralela e/ou 1 porta USB (se o System302 usar Hard Keys) SVGA Monitor (256 cores) DVD-ROM IMPORTANTE Se o sistema Windows XP estiver instalado em uma estação de trabalho com o Service Pack inferior ao SP3, será necessário executar a instalação do Windows Installer 3.1. Este arquivo de instalação, chamado WindowsInstaller-KB v2-x86.exe, está disponível para download no endereço: de776fd4138c&displaylang=en Estações Multifuncionais A instalação típica de uma estação multifuncional pode ser classificada como: Estação Local Típica Contém as seguintes aplicações: AssetView Client Database Client OPC Servers AssetView Web Server FBView ProfibusView AssetServer FFB Manager Studio302 AssetView Data Server LogicView Syscon AssetView FDT Network Configurator Tag View 1.3
10 Guia de Instalação do System302 Número de blocos: Syscon = até 4096 blocos Studio302 = até blocos Número de tags OPC: até tags Requisitos Específicos para o Sistema Memória 2 GB RAM Espaço Livre em Disco 3 GB Navegador Microsoft Internet Explorer 6.0. Estação Cliente/Servidor Típica Contém as seguintes aplicações: AssetView Client Database Manager ProfibusView AssetView Web Server FBView Studio302 AssetServer FFB Manager Syscon AssetView Data Server LogicView Tag View AssetView FDT Network Configurator Database Client OPC Servers Os requisitos são os mesmos descritos para a Estação Local Típica. Estação Cliente Típica Contém as seguintes aplicações: AssetView Client Database Client OPC Servers AssetView Web Server FBView ProfibusView AssetServer FFB Manager Studio302 AssetView Data Server LogicView Syscon AssetView FDT Network Configurator Tag View Os requisitos são os mesmos descritos para a Estação Local Típica. Estações Dedicadas 1.4 Estação de Banco de Dados de Engenharia A configuração completa da base de dados de um sistema de controle é armazenada nesta estação. Só pode haver uma Estação de Banco de Dados de Engenharia em um sistema de controle. Em sistemas menores, esta estação pode também gerenciar todas as outras funcionalidades necessárias (operação, manutenção, servidor OPC, registro de dados, etc). As seguintes aplicações são instaladas quando a opção Engineering Database Station é selecionada durante a instalação do System302: AssetView Client Database Manager ProcessView AssetView Web Server FBView ProfibusView AssetServer FFB Manager Studio302 AssetView Data Server LogicView Syscon AssetView FDT Network Configurator Tag View Database Client OPC Servers Nesta estação também são instalados os diretórios de Block Support, Device Support e FFB Support.
11 System302 Versão Número de blocos: Syscon = até 4096 blocos Studio302 = até blocos Número de tags OPC: até tags Requisitos Específicos para o Sistema Memória 2 GB RAM Espaço Livre em Disco 3 GB Estação de Engenharia Esta estação também configura o sistema de controle. Ela modifica a base de dados de configuração disponível na Estação de Banco de Dados de Engenharia mencionada acima. Esta estação pode também executar outras funcionalidades relacionadas com a operação da planta. As seguintes aplicações são instaladas quando a opção Engineering Station é selecionada durante a instalação do System302: AssetView Client FBView ProcessView AssetView Web Server FFB Manager ProfibusView AssetServer LogicView Studio302 AssetView Data Server Network Configurator Syscon AssetView FDT OPC Servers Tag View Database Client Nesta estação também são instalados os diretórios de Block Support, Device Support e FFB Support. Número de blocos: Syscon = até 4096 blocos Studio302 = até blocos Número de tags OPC: até tags Requisitos Específicos para o Sistema Memória 2 GB RAM Espaço Livre em Disco 3 GB Navegador Microsoft Internet Explorer 6.0. Estação de Operação A principal funcionalidade deste tipo de estação é servir como uma interface de amigável para a equipe de operação da planta. As seguintes aplicações são instaladas quando a opção Operational Station é selecionada durante a instalação do System302: AssetView Client FFB Manager Studio302 Database Client OPC Servers Tag View FBView ProcessView Nesta estação também são instalados os diretórios de Block Support, Device Support e FFB Support. Número de blocos: Studio302 = até blocos Requisitos Específicos para o Sistema Memória 1 GB RAM Espaço Livre em Disco 1 GB 1.5
12 Guia de Instalação do System302 Estação de Manutenção A principal função da estação de manutenção é o gerenciamento de ativos e o diagnóstico do sistema. As seguintes aplicações são instaladas quando a opção Maintenance Station é selecionada durante a instalação do System302: AssetView Client Database Client ProcessView AssetView Web Server FBView ProfibusView AssetServer FFB Manager Studio302 AssetView Data Server Network Configurator Syscon AssetView FDT OPC Servers Tag View Nesta estação também são instalados os diretórios de Block Support, Device Support e FFB Support. Número de blocos: Syscon = até 4096 blocos Studio302 = até blocos AssetView Client Requisitos Específicos para o Sistema Memória 2 GB RAM Espaço Livre em Disco 3 GB Navegador Microsoft Internet Explorer 6.0. Servidor de Configuração e Supervisão OPC Esta estação é necessária somente para sistemas de controle em larga escala. Ela possui duas funções: permitir o fluxo de comandos de configuração das estações de engenharia para os módulos de controle, e enviar dados do processo para outras estações de maneira eficiente. Pode haver apenas um Servidor de Configuração e Supervisão OPC em cada subnet. As seguintes aplicações são instaladas quando a opção OPC Configuration & Supervision Server é selecionada durante a instalação do System302: AssetView Client AssetView FDT OPC Servers AssetView Web Server Database Client Studio302 AssetServer FBView Tag View AssetView Data Server FFB Manager Nesta estação também são instalados os diretórios de Block Support, Device Support e FFB Support. Número de tags OPC: até tags Requisitos Específicos para o Sistema Memória 2 GB RAM Espaço Livre em Disco 3 GB Servidor de Supervisão OPC Esta estação é necessária somente para sistemas de controle em larga escala. Sua função é enviar dados do processo para outras estações de maneira eficiente. As seguintes aplicações são instaladas quando a opção OPC Supervision Server é selecionada durante a instalação do System302: 1.6
13 System302 Versão AssetView Web Server Database Client Studio302 AssetServer FBView Tag View AssetView Data Server FFB Manager AssetView FDT OPC Servers Nesta estação também são instalados os diretórios de Block Support, Device Support e FFB Support. Número de tags OPC: até tags Requisitos Específicos para o Sistema Memória 2 GB RAM Espaço Livre em Disco 3 GB Estação Servidora de Registro de Dados A função desta estação é armazenar alarmes, eventos e histórico de tendências usando as bases de dados MSDE, SQL ou Oracle. Ela também pode ser usada para armazenar dados de histórico de gerenciamento de ativos. As seguintes aplicações são instaladas quando a opção Data Logger/Server é selecionada durante a instalação do System302: Database Manager OPC Servers Studio302 FBView SQL Server/MSDE Tag View FFB Manager Nesta estação também são instalados os diretórios de Block Support, Device Support e FFB Support. Requisitos Específicos para o Sistema Memória 2 GB RAM Espaço Livre em Disco 1,2 GB Estação de Aplicação A principal função desta estação é integrar aplicativos de terceiros, como por exemplo, controle avançado e controle de batelada, ao sistema de controle. As seguintes aplicações são instaladas quando a opção Application Station é selecionada durante a instalação do System302: Database Client FFB Manager Studio302 FBView OPC Servers Tag View Nesta estação também são instalados os diretórios de Block Support, Device Support e FFB Support. Requisitos Específicos para o Sistema Memória 1 GB RAM Espaço Livre em Disco 1 GB Navegador Microsoft Internet Explorer 6.0. Observação: O System302 é suportado pelo Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 e Windows Server 2003 Service Pack 2 somente se o mecanismo de prevenção de execução de dados (também conhecido como DEP-data execution prevention e NX-no execution) não estiver ativado. Veja a seção Instalando o System302 abaixo para obter mais detalhes sobre como configurar as propriedades da DEP. 1.7
14 Guia de Instalação do System302 Desinstalando o System302 Antes de instalar a nova versão do System302, recomenda-se que versões antigas sejam removidas do sistema. A Smar não garante o funcionamento correto de várias versões dos aplicativos do System302 instaladas no mesmo computador. Siga as recomendações abaixo para salvar uma cópia das configurações de projeto existentes e informações do sistema. Salvando Uma Cópia de Projetos de Configuração Existentes O procedimento de desinstalação não remove os arquivos de configuração de projeto da máquina. No entanto, recomenda-se salvar uma cópia dos arquivos localizados no diretório Smar para outro local antes de desinstalar o System302. Use o procedimento Pack & Go para compactar os arquivos de projetos em um único arquivo para que, depois da instalação do System302 versão 7.2.2, esses arquivos sejam descompactados e importados para o Studio302. O procedimento Pack & Go está disponível a partir da versão do Syscon, que é parte integrante da versão e versões posteriores do System302. Consulte o Apêndice A neste guia para obter mais detalhes sobre como compactar os arquivos de configuração de projeto usando o System302 versão ou posterior, e descompactar esses arquivos usando o System302 versão IMPORTANTE Configurações criadas com a versão x do System302 são incompatíveis com a nova versão Caso esteja utilizando a versão x, entre em contato com o tech support da Smar para compatibilizar com a versão Salvando Modelos de Projeto Existentes Se um novo modelo de projeto foi editado no Syscon, salve uma cópia desse modelo em outro diretório antes de desinstalar o System302. Consulte o Manual do Usuário do Syscon sobre Arquivos de Modelos. Os modelos existentes serão sobrescritos durante a instalação, a não ser que tenham sido renomeados. Removendo a Instalação do System302 Siga os passos descritos abaixo para remover uma versão anterior do System302. 1) No menu Iniciar, selecione Configurações > Painel de Controle. 2) Clique duas vezes no ícone Adicionar/Remover Programas. 3) Se a ferramenta Network Configurator estiver instalada, selecione seu ícone na lista de programas e clique Alterar/Remover. Siga os passos para remover a instalação do Network Configurator. 4) Selecione o item SYSTEM302 na lista de programas e clique Alterar/Remover. 5) Na janela de instalação do System302, selecione a opção Remove para remover todos os aplicativos e clique Next. 6) Na caixa de mensagem, clique Ok para confirmar a operação. Aguarde alguns minutos enquanto o procedimento remove a instalação do System302. 7) Clique Ok no final deste procedimento para concluir. 1.8
15 System302 Versão Instalando o System302 Antes de instalar o System302, algumas configurações importantes devem ser feitas para o sistema operacional Windows, para garantir a operação do sistema. Consulte o apêndice Práticas de Segurança para Administradores de Redes no final deste guia, e siga o procedimento para configurar a rede de comunicação. Verifique as Propriedades da Prevenção de Execução de Dados Abra o Painel de Controle do Windows e clique duas vezes no ícone Sistema. A caixa de diálogo Propriedades do Sistema aparecerá. Selecione a guia Avançado e em Desempenho, clique em Configurações. Propriedades do Sistema A caixa de diálogo Opções de Desempenho aparecerá. Selecione a guia Prevenção de Execução de Dados e marque a opção Ativar a DEP só para programas e serviços essenciais do Windows. Opções de Desempenho Clique Ok e feche a caixa de diálogo Propriedades do Sistema. Se as configurações forem alteradas, será necessário reiniciar o computador. 1.9
16 Guia de Instalação do System302 IMPORTANTE Se for necessário ativar a DEP para todos os programas e serviços para manter a segurança da máquina, prossiga com a instalação do System302 e depois que a instalação estiver completa, abra a caixa de diálogo Opções de Desempenho e adicione Syscon.exe à lista de exceções. O arquivo Syscon.exe está localizado no diretório de instalação do System302. O caminho padrão é "C:\Program Files\Smar\Syscon\Syscon.exe". Configure o Firewall do Windows Se o Windows Server 2003 Service Pack 1 ou Windows XP Service Pack 2 forem executados como servidor de SNTP, execute os passos abaixo: 1) No Windows Server 2003 Service Pack 1, clique no menu Iniciar na barra de tarefas do Windows, selecione Configurações e clique na opção Conexões de Rede. Na janela Conexões de Rede, selecione Change Windows Firewall Settings no painel à esquerda. OU No Windows XP Service Pack 2, clique no menu Iniciar na barra de tarefas do Windows, selecione Painel de Controle e clique duas vezes na opção Firewall do Windows. 2) A caixa de diálogo Firewall do Windows aparecerá. Clique na guia Exceções: 3) Clique no botão Adicionar Porta. Configurando o Windows Firewall 4) Na caixa de diálogo Adicionar uma Porta, digite SNTP para o nome da porta e 123 para o número da porta (esta é a porta reservada para o SNTP). Selecione o protocolo UDP e clique Ok para concluir. 1.10
17 System302 Versão Configurando a Porta SNTP Para acessar uma instância do Microsoft SQL Server Database Engine através de um firewall, é necessário configurar o firewall no computador que está executando o Servidor SQL para permitir o acesso. O Windows XP Service Pack 2 habilita o Windows Firewall, que fecha a porta 1433 para impedir que computadores na Internet conectem a instância padrão do Servidor SQL na máquina do usuário. Para abrir a porta no Windows firewall para acesso TCP, repita os passos 3 e 4 para adicionar a porta TCP/IP Para usar o SQL Server Browser, repita os passos 3 e 4 para adicionar a porta UDP Executando o DVD de Instalação do System302 Certifique-se que o usuário conectado ao sistema é o Administrador local ou um usuário do grupo de Administradores. Recomenda-se fechar todos os programas. Insira o DVD SYSTEM302 Installation no drive de DVD-ROM. Se a opção Autorun estiver habilitada no sistema, a janela de apresentação do System302 aparecerá automaticamente. Caso contrário, se a opção Autorun não estiver habilitada, clique no menu Iniciar, selecione Executar e digite D:\Default.hta (substitua a letra D pela letra correspondente ao drive de DVD-ROM da sua máquina). Na janela de apresentação do System302, clique Launch System302 Installation e siga as instruções na tela. O diretório padrão onde os aplicativos do System302 são instalados é C:\Arquivos de Programas\ (ou C:\Program Files\ se o sistema operacional for em inglês). Durante a instalação, é possível alterar o diretório de instalação. Você deverá selecionar o tipo de instalação de sua preferência: TYPICAL: Este tipo de instalação é recomendado para a maioria dos usuários. O System302 será instalado com os aplicativos mais comuns. O usuário selecionará o modo da estação: Local, Client/Server ou Client. Estes tipos de estações são descritos na seção Estações Multifuncionais. ADVANCED: Este tipo de instalação é recomendado para usuários avançados. Os aplicativos do System302 serão instalados de acordo com o modo da estação de trabalho selecionada: Estação de Engenharia, Estação de Operação ou Estação de Manutenção, ou Estação Servidora de Dados. Estes tipos de estações são descritos na seção Estações Dedicadas. CUSTOM: Este tipo de instalação permite ao usuário selecionar os aplicativos do System302 que serão instalados. Durante a instalação, você também deve selecionar a opção para habilitar ou desabilitar o procedimento de login de usuários no Studio
18 Guia de Instalação do System302 Selecione a opção Enable Security Management para habilitar o procedimento de login. Os usuários terão que digitar o nome de usuário e a senha para executar o Studio302. Esta opção é recomendada quando a estratégia de controle da planta já foi configurada e está em operação. Selecione a opção Disable Security Management para desabilitar o procedimento de login. Não será necessário digitar o nome de usuário e a senha para executar o Studio302. Esta opção é recomendada para as fases de engenharia e desenvolvimento do processo de controle da planta. O administrador do sistema deverá ser o responsável pelo controle de acesso de usuários. IMPORTANTE Será necessário reinstalar o System302 para alterar as configurações do Security Management depois que o procedimento de instalação for concluído. O Pacote de Documentação do System302 está disponível no próprio DVD de instalação. É possível instalar toda a documentação na máquina local após a instalação do System302, ou excluir esta etapa de instalação da documentação e, posteriormente, acessar os arquivos dos manuais diretamente do DVD ou de uma outra máquina remota. IMPORTANTE O procedimento de instalação irá checar se o MSDE já está instalado na máquina. Se a instalação do MSDE for compatível com o System302, o usuário terá somente que selecionar a base de dados Smar, e informações anteriores não serão perdidas. Caso a instalação não seja compatível, talvez seja necessário reinstalar o MSDE. Consulte a seção Limitações e Problemas Conhecidos neste guia para obter mais detalhes. O procedimento de instalação do System302 pode demorar alguns minutos para ser concluído. Se a caixa de mensagem solicitando que o usuário reinicie o sistema aparecer, clique Yes. Após a Instalação do System302 Se o System302 estiver sendo executado no Windows Server 2003 Service Pack 1 ou Windows XP Service Pack 2 e um Firewall estiver ativado, as propriedades do Firewall devem ser configuradas para permitir que os aplicativos do System302 sejam executados. Depois de instalar o System302, os seguintes aplicativos devem ser desbloqueados nas propriedades do Firewall: DefineParametersTool (nome do arquivo: FFBDefWizard.exe) Caminho Padrão: C:\Program Files\Smar\FFBDefParam (Sistema Operacional em inglês) C:\Arquivos de Programas\Smar\FFBDefParam (Sistema Oper. em português) DfiSvr (nome do arquivo: DfiSvr.exe) Caminho Padrão: C:\Program Files\Smar\OleServers (Sistema Operacional em inglês) C:\Arquivos de programas\smar\oleservers (Sistema Operacional em português) FFB Manager (nome do arquivo: FnTypeWizard.exe) Caminho Padrão: C:\Program Files\Smar\FFBDefParam (Sistema Operacional em inglês) C:\Arquivos de programas\smar\ffbdefparam (Sistema Operacional em português) HseSvr (nome do arquivo: HseSvr.exe) Caminho Padrão: C:\Program Files\Smar\OleServers (Sistema Operacional em inglês) C:\Arquivos de programas\smar\oleservers (Sistema Operacional em português) 1.12
19 System302 Versão Java(TM) 2.0 Platform Standard Edition binary (nome do arquivo: CWServer.exe) Caminho Padrão: C:\Program Files\Smar\ConfigurationWorkspace (Sistema Operacional em inglês) C:\Arquivos de programas\smar\configurationworkspace (S. O. em português) LogicView Register Server (nome do arquivo: LVforFFB.exe) Caminho Padrão: C:\Program Files\Smar\ProgTool (Sistema Operacional em inglês) C:\Arquivos de programas\smar\progtool (Sistema Operacional em português) SmarStudioBridgeProxy (nome do arquivo: SmarStudioBridgeProxy.exe) Caminho Padrão: C:\Program Files\Smar\Studio302\Bin (Sistema Operacional em inglês) C:\Arquivos de programas\smar\studio302\bin (Sistema Oper. em português) Syscon for Windows(TM) XP and Windows 2003 Server (nome do arquivo: Syscon.exe) Caminho Padrão: C:\Program Files\Smar\Syscon (Sistema Operacional em inglês) C:\Arquivos de programas\smar\syscon (Sistema Operacional em português) No sistema operacional Windows, clique Desbloquear na caixa de diálogo Alerta de Segurança do Windows para permitir que a aplicação seja executada. Veja o exemplo abaixo: Desbloqueando Aplicativos do System302 Se outro Firewall estiver sendo usado, as mesmas propriedades deverão ser configuradas. Se o System302 estiver sendo executado no modo Client/Server, será necessário liberar o acesso das máquinas clientes à estação Database Server, adicionando o endereço de IP de todas as máquinas clientes à lista dos acessos permitidos do aplicativo de Firewall instalado na máquina servidora. Consulte o Manual do Usuário do aplicativo de Firewall para saber como liberar o acesso de máquinas remotas através dos endereços de IPs. No sistema operacional Windows, a configuração padrão da execução dos aplicativos permite o acesso das máquinas clientes ao servidor. Configurando Propriedades do DCOM para Grupos do Studio302 Nos sistemas operacionais Windows XP SP2 e Windows Server 2003 SP1 podem ocorrer algumas dificuldades durante a configuração de componentes de comunicação devido às propriedades de segurança avançadas desses sistemas. Esta seção descreve o procedimento para configurar algumas propriedades de segurança para permitir a comunicação entre componentes. 1.13
20 Guia de Instalação do System302 As propriedades do DCOM devem ser configuradas somente para os Grupos do Studio302 onde as permissões padrão foram editadas. Para verificar quais grupos devem ser configurados, abra a caixa de diálogo List of Groups and Permissions: na janela do Studio302, vá para o menu Settings, selecione Security e clique Group Management. A figura abaixo mostra um exemplo onde as permissões para os grupos Users e Administrators foram editadas e portanto somente estes dois grupos devem ser configurados nas propriedades do DCOM. Grupos e Permissões As propriedades do DCOM devem ser configuradas sempre que a lista de permissões for alterada. ATENÇÃO Por definição, se o usuário estiver trabalhando em ambiente local, os grupos Users e Administrators terão permissões pré-definidas para o Studio302. Se o usuário estiver trabalhando em um domínio específico, os grupos Domain Users e Domain Admins terão permissões pré-definidas para o Studio302. Portanto, esses grupos devem ser configurados inicialmente nas propriedades do DCOM de acordo com o grupo de trabalho ou domínio que a máquina pertence. No menu Iniciar, clique Executar, digite dcomcnfg e clique Ok. A janela Serviços de Componentes aparecerá. Localize o ícone Meu Computador, expandindo a árvore da raiz do console: Raiz do Console > Serviços de Componentes > Computadores > Meu Computador Abrindo a Janela de Propriedades do Computador