DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO Basicamente o ANTRON II-s recebe sinais provenientes da atuação de contatos elétricos externos, associados a equipamentos - PDF
Download "DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO Basicamente o ANTRON II-s recebe sinais provenientes da atuação de contatos elétricos externos, associados a equipamentos"
Renata Fragoso Nunes
1 DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO Basicamente o ANTRON II-s recebe sinais provenientes da atuação de contatos elétricos externos, associados a equipamentos ou sistemas que se queiram supervisionar, via contatos (NA ou NF) iniciadores de sua lógica, processando a seqüência especificada. Como se pode notar no diagrama de blocos da página seguinte, os pontos monitorados entram no ANTRON II-s através de placas periféricas, sendo que cada uma destas placas podem receber sinais de até 8 pontos externos (com exceção da placa periférica 1, na qual o primeiro ponto é para indicar a falta CC e os demais são pontos de alarme). Sendo assim, se o ANTRON II-s possuir 23 pontos ativos + 1 ponto de falta CC é sinal que ele tem 3 placas periféricas, e se possuir 95 pontos ativos + 1 ponto de falta CC é sinal que ele tem 12 placas periféricas, e assim por diante. Toda condição anormal irá ocasionar a geração de alarmes visuais e sonoros locais, bem como irá aparecer esta informação na tela do computador, caso o cliente possua o software aplicativo e esteja conectado a um PC. Cada ponto de entrada do ANTRON II-s pode apresentar um contato retransmissor para sinalização remota ou início de operações complementares. Todas as placas periféricas estão conectadas em uma placa de leds. Nesta mesma placa estão conectadas as tensões de referência que vem da fonte interna do ANTRON II-s e também a placa CPU. A placa CPU recebe sinais de todas as periféricas, processa as informações e gera um algoritmo que está guardado numa memória interna. Este algoritmo retorna informações às periféricas com comandos a serem seguidos (feche contato repetidor, abra contato repetidor, pisque o led, acenda o led, apague o led, etc). A placa CPU também recebe comandos do usuário, através do teclado de membrana ou das entradas remotas. É nela que está a buzina interna, que irá ser acionada sempre que ocorrer uma condição anormal em qualquer dos pontos supervisionados. Sempre que a buzina interna atuar, o contato do relé repetidor de buzina também muda de estado, possibilitando a atuação de outra sinalização como: lâmpada, buzina externa, etc. Se houver falha na alimentação CC, o contato do relé repetidor de falta CC muda de estado, possibilitando a atuação de outra sinalização como uma lâmpada ou uma buzina externa, etc., ao mesmo tempo em que a sinalização visual do canal 1 acende. Este led do canal 1 será alimentado por uma tensão CA que está colocada nos pinos 8 e 9 da CPU. O ANTRON II-s possui a função de auto-diagnose, isto é, ele próprio se testa internamente, e se acontecer uma falha interna (o microcontrolador falhar por exemplo) o ANTRON II-s avisa externamente por um contato repetidor e por um led de CPU Ativa (se o led ficar aceso ou apagado a CPU está com falha e se o led estiver piscando a CPU está normal). O ANTRON II-s pode se comunicar com um microcomputador através de uma interface disponível tipo RS232 ou RS485. Existe um software aplicativo detalhado no manual do software ANT2V2. Através de entradas disponíveis na placa CPU é possível realizar a operação do ANTRON II-s remotamente.
2 DIAGRAMA DE BLOCOS ANTRON II-s
3 PAINEL FRONTAL O painel frontal do ANTRON II-s é composto das seguintes partes: Painel de Visualização: este módulo permitea visualização local dos pontos de alarme. Painel de Membrana: Tecla de Teste da Sinalização Visual: TL - um toque nesta tecla acende todos os leds, com exceção do led do canal 1 que é exclusivo para falta CC; Tecla de Teste dos Canais: TC - tecla do painel que permite verificar as condições do circuito. Quando ativado simula um alarme em todos os pontos ativos do circuito;
4 Tecla de Conhecimento: C - tecla do painel que o operador irá ativar sempre que ocorrer uma condição anormal nos pontos supervisionados, indicando ao ANTRON II-s que já conhece o problema. Ao se apertar o botão de conhecimento a buzina irá silenciar ou não, de acordo com a seqüência programada; Tecla de Rearme: R - tecla do painel que o operador irá ativar sempre que o ponto que ocasionou a condição anormal voltar ao normal. Este botão é utilizado somente nas seqüências que não possuem o rearme automático; Tecla de Silêncio de Buzina: S - Toda vez que acionada, interrompe o som da buzina. Painel de Led e Buzina: Led V. Aux.: indica que o anunciador está alimentado com a tensão auxiliar correspondente; Led CPU Ativo: piscando indica que a CPU do anunciador está funcionando, estando somente apagado ou somente aceso indica falha da CPU; Buzina: indica sinalização sonora do anunciador; Chave buzina: liga/desliga a buzina.
5 DIMENSIONAIS E VISTA FRONTAL DOS PAINÉIS
6 Diagrama de ligação em Vcc DIAGRAMAS DE LIGAÇÕES
8 SEQÜÊNCIAS DE ANUNCIAÇÃO As seqüências são programadas via microcomputador. São normas que indicam mudanças nas condições de processo, através de diferentes estados de sinalização visual e de funções de operação. O ANTRON II-s está preparado para seguir qualquer uma das seqüências mostradas no desenho abaixo, sendo que cada ponto ativo pode seguir uma seqüência determinada pelo cliente.
10 Cada seqüência tem a sua aplicação específica. Assim por exemplo, se o cliente deseja conhecer qual foi o primeiro alarme que ocasionou a falha, pela tabela vemos que ele escolherá a seqüência F1A, visto que nesta seqüência apenas o primeiro alarme é que ficará piscando, os demais ficarão acesos. Desta forma, cada aplicação tem a seqüência mais apropriada para utilização. Abaixo vemos o exemplo de utilização da seqüência A (ISA 1):
11 SOFTWARE APLICATIVO Sempre que o cliente desejar, poderá adquirir o software aplicativo do ANTRON II-s e, assim, remotamente acompanhar o funcionamento do ANTRON II-s on-line, bem como operar o equipamento ou alterar dados de programação. Este software é composto de uma tela principal onde se visualiza os estados atuais dos pontos ativos e da buzina. Visualiza-se também o estado atual do ANTRON II-s quando existir a comunicação ANTRON II-s e microcomputador. Todos os comandos realizados pelo operador (teste, conhecimento, etc), podem ser realizados através do software aplicativo. Na tela principal existem comandos que acessam diversos menus.
12 O primeiro menu F1 (PROG) permite ao operador programar todos os pontos ativos do ANTRON II-s, cada um separadamente (polaridade NA/NF, existência e seqüência). Para se acessar este menu é necessário uma senha, para que apenas os operadores autorizados possam acessar a programação. No menu seguinte F2 (INFO), tem-se as informações dos comandos previstos na tela principal. Em outro menu F4, podemos editar todos os textos que aparecem no painel frontal do ANTRON II-s, de forma que, na ocorrência de um alarme, irá aparecer uma mensagem para o operador descrevendo o ocorrido. Em outro menu F7, podem ser visualizados os últimos 2000 eventos ocorridos, e em que mês, dia, hora, minuto e segundo eles ocorreram. Para maiores informações sobre o software, ver manual específico. Caso o usuário deseje este software, deve requisitá-lo durante o processo de compra.
15 ESPECIFICAÇÃO DE ENCOMENDA
19 Aviso Para evitar danos pessoais ou ao equipamento, somente pessoas qualificadas devem realizar os procedimentos apresentados neste manual. Tendo em vista a evolução das normas e dos materiais, nos reservamos o direito de alterar as dimensões e características. Somente dados e características indicados na nossa confirmação de pedido serão mantidos. Para maiores informações contate nossa página na internet. ATEEI - Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais Ltda Rua Comendador Mariano Torres, 168 Ouro Verde CEP Campo Largo - Paraná - BR Fone/Fax: