Tipos de Nobreak, Entenda a Diferença entre os da G4 Electric
Entenda os tipos de Nobreak e a Diferença entre a topologia
UPS (Uninterruptible Power Supply), conhecido como Nobreak é o equipamento, que mantem energizado aparelhos, que estão ligado na saída quando ocorre a falta de energia da concessionária.
As baterias são responsáveis pela alimentação do Nobreak, que é carregada pelo sistema eletrônico, enquanto a rede elétrica da concessionária está funcionando normalmente.
A quantidade de equipamentos que podem ser ligados ao nobreak, depende da potência, sendo que, quanto maior a quantidade menor será o tempo em que as baterias manterá energizado os equipamentos. Geralmente os nobreaks são fornecidos com baterias interna, gerando um pequeno tempo de autonomia na queda de energia, entre 10 e 15 minutos, tempo suficiente para salvar seus arquivos ou dados e encerrar seu trabalho ou período em que o gerador liga e sincroniza com a rede.
A funcionalidade, vai além do fornecimento de energia, existem topologias (configurações), que fornecem energia limpa e estabilizada, melhor do que a da concessionária de energia, fornecendo qualidade, evitando assim danos ou mesmo perdas de dados ao equipamentos conectados. Nesta ocasião os Nobreaks da G4 Electric, possuem estabilizador interno e filtro supressor de ruido e transientes de alto desempenho.
Você encontra diversos tipos de ondas na saída dos nobreaks, sendo as principais:
Senoidal puro
O tipo de onda fornecido pela concessionária de energia é Senoidal (Onda pura e harmônica)
A seguir as topologias:
Nobreak Semi-Senoidal
Esta topologia (Semi-Senoidal), estabiliza a tensão de saída e filtra, mas não corrige o tipo de onda, pela característica deste equipamento o Nobreak assume somente quando ocorre a falta da energia elétrica, possui tempo de transição para o inversor (bateria), que nas falhas e retorno da rede, considera-se típico 5mS e máximo 8mS. O fato de não corrigir a forma de onda em alguns aparelhos mais sensíveis como por exemplo equipamento médico, som, áudio, servidores e fontes eletrônica com PFC ativo, poderão apresentar interferência eletromagnéticas.
Estes Nobreaks protege sua carga contra:
Nesta modalidade de Nobreak Senoidal Puro, ocorre a equalização e o equilíbrio das ondas no seu formato mais puro (senoidal) padronizando a energização, garantindo segurança no funcionamento correto dos equipamentos sensíveis.
Para os Nobreaks G4 Electric é utilizado internamente filtro supressor de ruído e transientes de alto desempenho.
Porém assim como na topologia Semi-Senoidal também possui tempo de transição para as baterias, que fica em torno de 5mS típico e 8mS Máximo.
Protege sua carga contra:
Nobreak Online Senoidal Puro
A topologia Online Dupla Conversão, garante a proteção da carga contra os principais distúrbios da rede elétrica, fornecendo de forma constante tensão senoidal na saída. O Nobreak fica todo o tempo Online, ou seja, não possui interrupção nas transferências de carga, nesta configuração o nobreak é alimentado pela baterias, que é constantemente recarregada pelo circuito interno do nobreak.
A garante a qualidade de energia para a carga com baixo conteúdo harmônico, mesmo quando alimenta cargas não-lineares, mantem o nível de controle rigoroso da tensão e da frequência sem depender da situação da rede elétrica.
O processo nesta configuração sempre será Dupla-Conversão de energia. No primeiro estágio o retificador opera como conversão da tensão C.A. da rede em tensão C.C. e no segundo estágio o inversor converte a tensão C.C. em tensão C.A. para a saída.
Portanto este procedimento, fornece para a carga amplitude/frequência/forma totalmente independente da rede elétrica de entrada.