Nobreaks : APC Nobreak Smart-UPS 1000VA 670W (Entrada 230V/Saida 230V)(USB/ RS-232/ SmartSlot) com 8 tomadas - SUA1000I
APC Nobreak Smart-UPS 1000VA 670W (Entrada 230V/Saida 230V)(USB/ RS-232/ SmartSlot) com 8 tomadas - SUA1000I
Descrição APC Nobreak Smart-UPS 1000VA 670W (Entrada 230V/Saida 230V)(USB/ RS-232/ SmartSlot) com 8 tomadas
Part Number : SUA1000I
Peso Bruto : 22 Kg
APC Smart-UPS® Torre
O software de gerenciamento PowerChute® incluso proporciona aos gerentes de TI o conforto e a tranquilidade do desligamento seguro do sistema e gerenciamento avançado dos no-breaks. Além disso, é possível aumentar a capacidade de gerenciamento com o uso do SmartSlot, um slot interno que permite a instalação de acessórios opcionais e melhora ainda mais o desempenho do no-break.
>Gerenciável via rede:
- Monitoramento e controle remoto através do software PowerChute® ou pela placa de gerenciamento de rede APC (placa opcional)
>Gestão inteligente de baterias:
- Maximiza o desempenho, duração e confiabilidade de baterias através de um carregamento preciso e inteligente
>LEDs indicadores de status:
- Possibilitam o rápido entendimento das condições do no-break
>Aumento e ajuste de tensão AVR (Regulação Automática de Tensão):
- Maior disponibilidade da aplicação, corrigindo condições de alta e baixa tensão sem usar bateria
>Alarmes sonoros:
- Avisam sobre as condições do no-break e da rede elétrica.
- Conexão de Entrada: Padrão NBR 14136
- Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 160 - 286V
- Capacidade de Potência de Saída: 670 Watts / 1000 VA
- Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) : 47 - 53 Hz para 50 Hz nominal,57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
- Número de tomadas: 8 – padrão IEC 320 C13 e 2 IEC Jumpers
- Autonomia (meia carga / plena carga): 20.6 min / 8.1 min
- Possui Interfaces: DB-9, RS-232 (cabo incluso) e USB (cabo incluso)
- Possi slot para placa de comunicação SNMP
- LED status com indicadores : Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais
- Gerenciamento inteligente de bateria: Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão
- Carregamento de bateria com compensação de temperatura : Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria
- Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break: Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica
- Classe de surto de energia: 320 Joules
- Dimensões (A x L x P): 216 x 170 x 439 mm
> Este Equipamento também é indicado para utilização com Servidores de Rede IBM ou HP<
>DICA IMPORTANTE: Software de Gerenciamento do NoBreak APC - Download do aplicativo!
Para realizar o gerenciamento deste Nobreak, efetue GRATUITAMENTE o download do software de gerenciamento POWERCHUTE PERSONAL EDITION da APC, disponivel para Windows 2000, SP, Vista, Windows7, Home Server, etc, no endereço abaixo: