Prof. Manuel A Rendón M - PDF Free Download
Nelson Benke Alves
2 Regras práticas para projeto elétrico Iluminação, TUG, TUE Recomendações práticas Alguns símbolos diferentes (outra concessionária) Página do Professor - Manuel Rendón UFJF Manual Instalações Elétricas Residenciais PRYSMIAN Instalações-Elétricas-Residenciais-PRYSMIAN.pdf
3 Os eletrodutos possuem as seguintes funções: Proteção condutores contra ações mecânicas e corrosão; Proteção do meio contra perigos de incêndio, resultante do superaquecimento dos condutores ou de arcos;
4 Determinar diâmetro nominal (Fn) do eletroduto para cada trecho; Diâmetro nominal (Fn) é em mm padronizado norma; Eletrodutos, calhas e blocos alveolados podem ter condutores de mais de um circuito nas três condições: Circuitos pertencem à mesma instalação, originamse do mesmo dispositivo de manobra e proteção, sem equipamentos que transformem a corrente elétrica; Seções nominais dos condutores fase estam num intervalo de três valores normalizados sucessivos; Condutores isolados e cabos isolados tem a mesma temperatura máxima para serviço;
5 Quando circuito de força, comando e/ou sinalização do mesmo equipamento: Nos eletrodutos, só condutores isolados, cabos unipolares ou multipolares, permite-se condutores nus, quando destinar-se a aterramento. Taxa Máxima de Ocupação: A área útil do eletroduto deve possibilitar instalação e retirada fácil dos condutores, e deixar área livre para dissipar calor; NBR5410 prescrições para taxa máxima de ocupação: 53% para 1 condutor (fio ou cabo); 31% para 2 condutores (fios ou cabos); 40% 3 ou mais condutores (fios ou cabos). Nota: Se a área total ocupada pelos condutores é 33% área útil, não é necessário utilizar FCA.
6 Não há trechos retilíneos de tubulação >15m, em trechos com curvas distância reduzida 3m para cada curva de 90º; Em cada trecho entre duas caixas, com ou sem extremidades, no máximo 3 curvas de 90º até no máximo 270º. Nunca curvas com deflexão superior a 90º; Caixas de derivação: Todos os pontos de entrada ou saída, exceto pontos de transição ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, que devem ser rematados com buchas; Todos os pontos de emenda ou derivação de condutores; Para dividir a tubulação em trechos não maiores dos já especificados Caixas instaladas em lugares facilmente acessíveis e com tampas. Se contiverem interruptores ou tomadas de corrente devem de ser fechadas pelos espelhos.
8 Determina-se a seção total ocupada pelos condutores: S t D 4 2 ou St Se S t - Seção total dos condutores no eletroduto [mm 2 ]; D diâm. ext. condutor [mm]; S e Seção externa condutor [mm 2 ]. Com S t calculado determinar diâmetro externo eletroduto (mm); Se os condutores são do mesmo tipo e seção, utilizamse tabelas específicas; Para determinar o comprimento dos eletrodutos para interligação de caixas de passagem utiliza-se a seguinte equação: l 15 3N max N- Número de curvas
9 Método prático para dimensionar eletrodutos Tabelas disponíveis na internet de fabricantes de material elétrico Página do Professor - Manuel Rendón UFJF Tabela Dimensionamento Eletrodutos PVS Dimensionamento-Eletrodutos-PVC.pdf
11 Se não é possível utilizar caixa de passagem usase o eletroduto de diâmetro imediatamente superior para cada 6m ou fração de aumento: l A real l max A Aumento de diâmetros nominais; l real comprimento real de cada trecho; Em instalações simples (comprimento trecho dentro dos limites) e para condutores de seções diferentes, utilizar método simplificado: Contar o número de condutores no trecho; Adotar a maior seção; Consultar a Tabela diâmetro nominal do eletroduto. Nota: A escolha poderá ficar com um Fn imediatamente superior ao inicial; 6
12 Rede de Distribuição Aérea Edificações Individuais (CEMIG - ND5.1): Estabelece diretrizes técnicas para fornecer energia elétrica em tensão secundária a edificações individuais, a partir de redes de distribuição aéreas Fixa requisitos mínimos para entradas de serviço; Para edificações individuais, com carga instalada 75 kw, classificadas tipo A, B, C, D, H e I; Bancas de jornais e lanchonetes em "trailers", com carga instalada 75 kw; Unidades consumidoras rurais,demanda 75 kva. Não se aplica a residências em edificações de uso coletivo (CEMIG - ND-5.2);
13 Página do Professor - Manuel Rendón UFJF Documento para especificar instalações residenciais individuais - CEMIG _5.1.pdf Documento para especificar instalações residenciais coletivas - CEMIG _5.2.pdf
14 Ponto de Entrega Ponto até o qual a concessionária se obriga a fornecer energia elétrica, com participação nos investimentos; Padrão de Entrada Instalação com o ramal de entrada, poste ou pontalete, caixas, dispositivo de proteção, aterramento e ferragens, responsabilidade do consumidor; Ramal de Entrada Condutores e acessórios entre o ponto de entrega e a medição ou proteção; Ramal Interno do Consumidor Condutores e acessórios instalados na unidade consumidora, a partir da medição ou proteção do padrão de entrada; Carga Instalada (kw) Somatório das potências nominais equipamentos elétricos da unidade consumidora que estão em condições de entrar em funcionamento; Carga Demandada (kva) Média das potências elétricas instantâneas solicitadas por uma unidade consumidora, durante um período especificado;
16 Consumidor Individual Fornec. tensão secundária (127/220V) de distribuição Potência Instalada < 75 KW Classes A: 2 Fios (F+N), carga até: 10KW, (urb/rur) B: 3 Fios (2 F+N), carga entre 10 e 15KW, (urb/rur) C: 4 Fios (3 F+N), carga entre 15 e 75KW, (urb/rur) D: 3 Fios (2 F+N), carga<10kw, ligado a pedido do consumidor, (urb/rur) E: 4 Fios (3 F+N), carga<15kw, ligado a pedido do consumidor, (urb/rur) F: 3 Fios (2 F+N), até 37,5KW (rural) trafo exclusivo G: 4 Fios (3 F+N), até 75KW (rural) trafo exclusivo Outros tipos: H, I, J revisar no documento ND 5.1
18 Escolha do Padrão de Entrada. Devem ser considerados os seguintes parâmetros: Número de fios da ligação; Local. unidade consumidora c/relação à rede CEMIG; Distância do limite da propriedade ao poste da CEMIG; Afastamento da edificação, em relação à divisa da propriedade com o passeio público; Altura (pé-direito) edificação, c/relação passeio público. Definição do Tipo de Padrão: O consumidor deve verificar na Figura 3 (ND 5.1), a situação da sua unidade consumidora. Em seguida, no quadro (pág. 5-2), selecionar a opção à situação escolhida, para a construção do padrão de entrada.
ND-5.1 7-1 FORNECIMENTO TABELA 1
ND-5.1 7-1 TBEL 1 DIMENSIONMENTO DOS RMIS DE LIGÇÃO E D MEDIÇÃO PR UNIDDES CONSUMIDORS URBNS OU RURIS TENDIDS POR REDES SECUNDÁRIS TRIFÁSICS (127/220V) FORNECIMENTO TIPO B C D E FIX 1 2 3 B1 B2 Ramal de
Especificação para o projeto elétrico de BT
Especificação para o projeto elétrico de BT O aluno deve escolher uma planta baixa de uma residência, que apresente carga instalada superior a 15 kw, considerando que a tensão da rede de distribuição seja
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS Projetar uma instalação elétrica de uma edificação consiste em: Quantificar e determinar os tipos e localizar os pontos de utilização de energia elétrica; Dimensionar,
ND-5.2 Companhia Energética de Minas Gerais Manual de Distribuição Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária Rede de Distribuição Aérea Edificações Coletivas Belo Horizonte - Minas Gerais -