Nossa equipe de engenharia além de acompanhar todo desenvolvimento, fabricação e instalação de cada projeto, conta com assessoria jurídica ambiental, dando assim a devida regulamentação nos órgãos competentes.045 Rua Baltazar Lisboa
A presente abordagem descreve o desenvolvimento de um sistema de controle de vazão para unidades de refrigeração por absorção com o par água-brometo de lítio. Este sistema contemplará unidades de refrigeração que operam a pressões negativas, onde a aferição de vazão por métodos intrusivos não é tolerada e a recirculação é promovida por bombas monofásicas de baixa potência, as quais exigem métodos não convencionais na alteração de suas rotações. Para tanto foi alcançada, mediante levantamento teórico e informacional, uma bancada experimental reproduzindo as condições necessárias ao escoamento da solução salina água-brometo de lítio. A mesma foi devidamente instrumentada por dispositivos de monitoramento e intervenção, cujo correto ajuste e configuração foram evidenciados segundo a consecução de testes preliminares para a água. A interação com a bancada experimental se deu com o auxílio de um prévio instrumento virtual de controle, implementado na linguagem gráfica labVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), constatando-se a comunicação e o gerenciamento dos dispositivos mencionados. Em seguida foi implementado, na mesma linguagem, um sistema de controle em malha fechada, de ação controladora PID (Proporcional-Derivativo-Integral), cuja primeira avaliação ocorreu mediante ensaios com água, os quais permitiram atestar o controle de vazão e familiarizar-se com os métodos de sintonia do controlador. Depois de tomadas as devidas precauções, foram realizados ensaios com a solução água-brometo de lítio, a partir dos quais efetivaram-se as adequações que culminaram no êxito da presente abordagem.