Diferença entre transformador de potência e autotransformador | Carlos Matheus - Eletricidade
Diferença entre transformador de potência e autotransformador
Uma dúvida recebida do Rodolfo, a respeito da diferença entre transformador de potência (TP) e o autotransformador.
Não há como comparar os dois. O transformador de potência é um equipamento. O termo autotransformador é como se deu a construção do transformador (seja ele de potência, ou de força, por exemplo).
O TP é o transformador que mais conhecemos: usamos em quadros de comando (na indústria, para reduzir a tensão de força para a tensão de comando e alimentar a bobina dos contatos), usamos em casa (um único transformador de 127V-220V para alimentar a geladeira 220V), na eletrônica (para reduzir a tensão de entrada 127V para 12V, e depois retifica-la).
Já o autotransformador é o método de construção de um transformador. Neste método, não há separação elétrica do circuito primário do secundário. O circuito da bobina (primário) que cria a variação de fluxo magnético no núcleo, é o mesmo do circuito que sai no secundário.
Para facilitar, imagine um núcleo único (sem ser bipartido), e nele uma bobina enrolada. Do lado esquerdo, onde ver a tensão primária, há dois terminais. Do outro lado, onde está o circuito secundário, com a tensão secundária, há 5 terminais. Um terminal é o comum, que vem direto do circuito primário. Os outros 4 terminais são diferentes pontos de saída da bobina. Assim, no ponto mais próximo do início do enrolamento, há uma menor tensão em relação ao terminal comum (pois a quantidade de espiras é menor).
Na medida que medimos a tensão para os diferentes pontos, no sentido de aumentar a distância do ponto comum (entenda maior distância como maior número de voltas da bobina), maior será essa tensão medida.
Então, pode-se sim existir um TP que seja construído como um autotransformador.
11 Responses to "Diferença entre transformador de potência e autotransformador"
setembro 8th, 2009 at 11:22
setembro 9th, 2009 at 11:38
bom dia eu tenho uma bancada no meu serviço que é 127 volts as tomadas com terra,mas encostando na estrutura da bancada esta dando choque.as tomadas são de três pinos sendo fase/neutro e terra mas se eu medir com o multimetro de fase para neutro não tem 127 mas se eu colocar do fase para o terra ai sim tem tensão.o que pode esta acontecendo?
setembro 11th, 2009 at 10:21
Caro amigo, preciso de ajuda porventura teria tabela de simbologia eletrica predial tipo:simbolos de condutores, interruptores, ptug, disjuntores etc.
setembro 25th, 2009 at 14:38
Quais cuidados deve-se tomar ao trocar o amperímetro de um TC? deve-se curto circuitar o secundário do transformador, mas por quê?
Roger Fabiano Says:
outubro 26th, 2009 at 13:52
Qual a diferênça entre transformador de potêncial capacitivo para o indutivo?
dezembro 2nd, 2009 at 10:26
Gostaria de saber a definição da corrente de inrush.
janeiro 11th, 2010 at 8:41
COMO FAZER PARA CALCULAR A CORRENTE EM VAZIO DE UM MOTOR DE 100CV GRATO.
janeiro 11th, 2010 at 19:35
Boa noite, Gostaria de ser informado qual o conversor e de quantos VA´s (2000VA,3000AV, etc) indicado para transformar 110v x 220v que consiga suportar um condicionador de Ar de 9000btu.
fevereiro 6th, 2010 at 0:11
ola boa noite caro carlos ….
possuo um arcondicionado de 7000 btus de 800wats de consumo, so que venho notando que o meu auto transformador esta esquentando muito, pois gostaria de saber de vc qual auto transformador devo usar para suportar os wats necessarios pra ele nao esquentar muito ou devo compra um tranformador e me desfazer do meu auto transformador
ps : o meu auto transformador é de 2000va pelo que venho lendo na net to notando que ele nao me atende muito nao pois minha rede é 110 volts e o meu ar é 220, me de uma orintação …
desde ja agradeço pela atenção ….
dezembro 21st, 2010 at 20:08
Olá minha dúvida é igual a do Marcos nº 8 gostaria que vc me respondesse por favor.
dezembro 21st, 2010 at 20:44
Camila e Marcos.
Pesquisei alguns ar-condicionados split de 9000BTU e encontrei potências em torno de 900W.
Considerando FP igual a 0,80, teremos uma potência ativa de 1.125VA.
Então, acredito que um transformador de 1.500VA seja suficiente, visto que o compressor não funciona 100% do tempo (a depender da temperatura setada, das cargas térmicas e da área do ambiente). Deixe o transformador em algum lugar que seja ventilado, para evitar sobreaquecimento (apesar de não ser esteticamente viável, se puder, deixe-o no mesmo ambiente que o ar-condicionado irá resfriar).
Volto a dizer que solicitar uma nova fase a sua distribuidora de energia elétrica geralmente é a melhor opção, pois pode-se aproveita-la para ligar também o chuveiro elétrico.