Você está em: Início 1 Instalação Elétrica 2 Veja Como Fazer Medição de Aterramento 3
Instalação Elétrica Saber Elétrica 14 Comentários
ACR serviços disse:
Estou fazendo aterramento de minha residencia em triangulo.
o cobre nu que liga as barras ficam na terra mesmo, sem eletroduto?
Boa tarde Wiliam, o ideal é que o condutor nu ou acordoalho esteja protegido por eletroduto.
Acontece que poucos técnicos sabem que os aterramentos devem passar por manutenção periódica de pelo menos duas vezes ao ano,pois os mesmo sofrem desgastes e assim diminui seu ideal funcionamento. .abraços tenha uma semana iluminada…
Boa tarde. Muito bom este experimento… porém, você poderia mostrar como chegou nestes valores? Uma memória de cálculo ou definição do que foi feito para chegar a 10V em 110V e 20V para 220V.
Vou fazer um aterramento com uma haste de 1 metro e meio. Essa haste é suficiente para um bom aterramento? Se não, porque elas são vendidas?
Carlos A Lucas disse:
Aterramento é um método complexo, com muitas variáveis e sua medição, correta e segura, necessita de equipamento adequado e com um perito para a analise dos valores.
Caso queira fazer por conta própria, faça um curso de eletricista em uma boa instituição, depois im curso específico para aterramento, compre ou alugue um terrometro e só assim terá a certeza que o aterramento e confiável.
Olá. Não se encontram mais essas lâmpadas incandescentes de 60W. O que poderemos utilizar no lugar dela? Qual a resistência ou corrente desejada? Onde eu moro, não existe neutro disponível em nenhuma residência (Santos-SP), como conseguir essa referência? Acho que seria interessante acrescentar que "é interessante que se obtenha uma diferença menor ou igual a 10V para rede 110V e 20 V para rede 220V . Parabéns pelo trabalh
Estou intrigado, estou fazendo a medição do circuito da minha residência q acabei de mudar.
As tomadas estão com uma oscilação para mas de 127V.
Esta oscilação pode esta ocorrendo por motivo de um aterramento errado??
Pois vi no meu contador o fio do terra ligado junto cm o neutro no medidor…..
A medição esta entre 129 a 133V.
Olá Huan seja bem vindo.
A questão do terra estar ligado no neutro não implica nessa variação. Essa variação aconselho você a verificar em sua fatura de energia para a tolerância que a concessionária de energia da sua região precisa lhe entregar, mas uma variação como essa sua aqui colocada é norma está na casa de menos de 5%.
Estou a disposição para demais dúvidas
23 de setembro de 2017 às 23:13
24 de setembro de 2017 às 00:32
Olá Alex Castro seja bem vindo ao blog Saber Elétrica.
Numa residência preciso fazer um aterramento triângulo ou não
25 de junho de 2021 às 15:16
Bem vindo ao blog Saber Elétrica! Não necessariamente. Somente se a resistência do aterramento estiver muito alta. Esse tipo de aterramento é mais utilizado em indústrias.
24 de novembro de 2021 às 03:34
A norma não especifica o número de hastes a serem fincadas no solo. Porem,dependendo do sistema de aterramento usado, ela especifica cálculos que orientam como fazer um aterramento aceitável que satisfaça requisitos por ela estabelecidos. Para o sistema TN temos no item 5.1.2.2.4.2 e para o sistema TT no item 5.1.2.2.4.3 orientações acerca de um valor de resistência aceito pela norma.