É possivle instalar split em parede de 35cm de altura? - habitissimo
É possivle instalar split em parede de 35cm de altura?
Gostaria de saber se existe algum modelo de split para instalar em uma parede de 35 cm de altura. modelo de 18.000 btus.
Alessandro Caldeira respondeu... Air King Ar Condicionado (Salto, São Paulo) Air King Ar Condicionado - há 1 mês
Bom dia! Pelo o que eu entendi esses 35 centímetros deve ser a distância útil que você tem entre a parte superior da janela e a laje. Se for isso, você pode optar pela Daikin que te atenderá sem perda da garantia. A evaporadora Daikin de 18000btus tem 285mm de altura nesse caso sobraria 65mm de espaço na parte superior da máquina,. Como a recomendação do fabricante é acima de 30mm de espaço na parte superior, então atenderia, mas de qualquer forma o ideal seria um profissional avaliar o local para verificar se não tem alguma outra restrição não evidenciada no post.
Cristiano replicou... Particular - há 29 dias
Vou procurar dessa marca.
José Martins Azevedo respondeu... DRMA Manutenção (São Paulo Zona Sul, São Paulo) DRMA Manutenção - há 27 dias
Ola Cristiano, pelo que entendi você só tem um espaço de 30 cm de altura eu concordo com as informações dadas pelos colegas Alessandro da Ari King e o José Carlos da Frio Leste e isto também conta muito o tamanho do ambiente e carga térmica.
Cristiano respondeu... Particular - há 29 dias
Kalyl respondeu... Marido De Aluguel Faz Tudo (Santos, São Paulo) Marido De Aluguel Faz Tudo - há 1 mês
É possível mais não recomendado você perderá a garantia e a vida útil tem máquinas que durarão anos e outras meses é um risco verdadeiro
E pelo que vejo deve ser em cima de janela ou vao de porta.
Fridge Brasil respondeu... Fridge Brasil Ar Condicionado E Refrigeração (São Paulo Zona Centro, São Paulo) Fridge Brasil Ar Condicionado E Refrigeração - há 1 mês
Certo seria fazer uma visita técnica para avaliar melhor o local, assim o técnico tira todas suas duvidas, e passa as informações corretas.
Não sabemos que ambiente é esse que se desenha em 35 cm de altura, um aparelho de 18 mil BTUs tem uma altura aproximada de 32 cm, para instalação seriam necessários 15 cm entre a parte superior da evaporadora, logo é inconveniente instalar nessa parede de 35 cm que eu fiquei curioso em saber onde existe uma parede tão pequena assim.
Adailton de Jesus Gomes respondeu... Instalação De Ar Condicionado (São Paulo Zona Leste, São Paulo) Instalação De Ar Condicionado - há 1 mês
seria ideal uma visita no local pra ter um entendimento do posicionamento do equipamento de repente um equipamento piso teto resolveria o seu problema
Claudemir replicou... Neves Refrigeração (Caçapava, São Paulo) Neves Refrigeração - há 1 mês
O certo e uma visita de um técnico ao local para avaliar
Júnior Bispo respondeu... A.jrm Refrigeração E Manutenção (Hortolândia, São Paulo) A.jrm Refrigeração E Manutenção - há 1 mês
O Certo seria fazer uma visita técnica,pra ser melhor avaliado as possibilidades!
Francisco Souza respondeu... Floridas Pinturas (São Paulo Zona Leste, São Paulo) Floridas Pinturas - há 1 mês
bom dia quando for faze qulque projeto sempre procura um bom profissional
Leão Ar Condicionado replicou... Leão Ar Condicionado (São Paulo Zona Leste, São Paulo) Leão Ar Condicionado - há 1 mês
O equipamento de 18000 BTU tem 30 cm de altura e precisa de um espaço de 5 cm entre o equipamento e o teto, Se houver esse espaço, há a possibilidade de instalação sim!
Carlos respondeu... Carlos (São Paulo Zona Centro, São Paulo) Carlos - há 1 mês
Por natureza o ar quente por ser menos denso sobe a diferença do ar frio.
Agora, os 35 cm estão no teto, não chão?
Bom mesmo seria fazer uma visita sem compromisso para avaliação e deixar sugestões para seu caso e necessidade pontual.
José Carlos Souza respondeu... Frio Leste - Ar Condicionado (São Paulo Zona Leste, São Paulo) Frio Leste - Ar Condicionado - há 1 mês
Amigo, split Hi wall horizontal, não atenderia suas necessidades para este ambiente.
O indicado seria uma máquina cassete ou piso teto.
Carlos respondeu... Instalações De Ar Condicionados, Eletricista (São Paulo Zona Sul, São Paulo) Instalações De Ar Condicionados, Eletricista - há 1 mês
não e ideal pois ele estaria resfriando ou condicionado somente a parte baixa ou mesmo o piso não surtiria a sem são térmica que vc nesse cita