Instalações Lógicas. Autor: Sidney de Sales Leão - PDF
Download "Instalações Lógicas. Autor: Sidney de Sales Leão"
Luiz Gustavo Caiado Graça
1 Instalações Lógicas Autor: Sidney de Sales Leão
2 1 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA INSTALAÇÕES LÓGICAS Sidney de Sales Leão BELO HORIZONTE 2008
3 2 Sumário Conceitos para instalações lógicas - Componentes básicos...4 Cabo utilizado nas instalações: par trançado...5 Definições...5 Utilidades e vantagens...5 Taxa de transmissão...6 Tipos de Cabo Par Trançado...7 Categoria dos cabos...8 Características físicas...8 Montagem da rede componentes...9 Conectores RJ Crossover...12 RJ-45 Fêmea (jack)...13 Tomadas e Espelhos...14 Tomadas...15 Espelhos...16 Patch Panels...17 Painel de conexão reduzido (mini patch panel)...19 Blocos com Saída RJ Blocos de Conexão Patch Cables e Adapter Cables...23 Marcação de cabos...25 Aparelhos e instrumentos utilizados nas instalações...25 Gabinete...25 Racks...26 Brackets...29 Prateleiras...30 Painel de Fechamento...30 Guia de Cabos...31
4 3 Organizador horizontal para cabos...31 Régua de Tomadas...31 Dispositivos de distribuição de dados...32 Hub...32 Switch...33 Roteadores...33 Redes sem fio(wireless)...35 Ferramentas para instalações e testes de redes...38 Punch Down...38 Alicate crimpador...39 Testador de cabo...39
5 4 Introdução Tão importante quanto cabos de rede elétrica, as redes de internet espalham e ligam todo mundo, seja conectando pessoas, movendo dinheiro, expandindo idéias, etc. É no caminho dessa troca de informações que envolve o conceito de instalações lógicas. Apresentarei conceitos sobre como instalar uma rede feita por cabos de par trançado, bem como instalação de seus componentes, desde um switch, hub ou roteador, até o usuário, mostrando as dimensões de componentes, tipos de materiais usados, entre outros.
6 5 Conceitos para instalações lógicas Componentes básicos Os componentes básicos da rede são uma placa de rede para cada micro, os cabos e o hub ou switch que serve como um ponto de encontro, permitindo que todos os micros se enxerguem e conversem entre sí. As placas de rede já foram componentes caros, mas como elas são dispositivos relativamente simples e o funcionamento é baseado em padrões abertos, qualquer um pode abrir uma fábrica de placas de rede o que faz com que exista uma concorrência acirrada que obriga os fabricantes a produzirem placas cada vez mais baratas e trabalhem com margens de lucro cada vez mais estreitas. As placas de rede mais baratas chegam a ser vendidas no atacado por menos de três dólares. O preço final é um pouco mais alto naturalmente, mas não é difícil achar placas por 20 reais ou até menos. Placa de rede Os cabos de rede mais usados atualmente são os cabos Cat 5 ou Cat 5e. O número indica a qualidade dos cabos. Existem cabos Cat 1 até Cat 7, mas como os cabos Cat 5 são suficientes tanto para redes de 100 quanto de 1000 megabits (chamadas de Gigabit Ethernet) eles são os mais comuns e mais baratos. Geralmente custam em torno de 70 centavos o metro. 10kg. O cabo normalmente vem em uma caixa padrão com 300m, pesando cerca de
7 6 Entre as fabricantes, encontem-se a Furukawa, Alcatel, Nexans e outros. Cabo utilizado nas instalações: par trançado Definições O cabeamento por par trançado (Twisted pair) é um tipo de fiação na qual dois condutores são trançados um ao redor do outro para cancelar interferências eletromagnéticas de fontes externas e interferências mútuas (linha cruzada ou, em inglês, crosstalk) entre cabos vizinhos. A taxa de giro (normalmente definida em termos de giros por metro) é parte da especificação do tipo de cabo. Quanto maior o número de giros, mais o ruído é cancelado. Foi um sistema originalmente produzido para transmissão telefônica analógica, que utilizou o sistema de transmissão por par de fios. Aproveita-se esta tecnologia que já é tradicional por causa do seu tempo de uso e do grande número de linhas instaladas. Utilidades e vantagens A rede feita com cabo de par trançado está substituindo as redes de cabo coaxial de 50 Ohms devido à facilidade de manutenção, pois neste último é muito trabalhoso achar um defeito devido a um mau contato ou qualquer problema com as conexões em algum ponto da rede, que acaba por refletir em todas as máquinas da rede, o que não acontece em uma rede de par trançado.
8 7 Outro motivo para adoção do cabo de par trançado foi à vantagem em atingir maiores taxas de transferência. Com cabos convencionais haveria comunicação, mas com ruídos prejudicariam em muito a qualidade. As taxas usuais são: 10 Mbps; 100 Mbps (Fast Ethernet); ou 1000 Mbps (Gigabit Ethernet). As placas são intercompatíveis, mas ao usar placas de velocidades diferentes, as duas vão conversar na velocidade da placa mais lenta. Quando existem várias máquinas envolvidas, os dados só podem ser recebidos ou enviados por uma máquina de cada vez, enquanto isso, as outras máquinas esperam para enviar os seus dados. Se o pacote de dados chegar corrompido, a máquina que os recebeu requer que eles sejam enviados novamente e isto custará mais tempo de espera das outras máquinas, então quanto mais perfeita a linha de dados, mais rápida será a rede, utilizando-se placas Fast Ethernet e cabos CAT 5 obtém-se taxas de 100 Mbs. Com a popularização das conexões rápidas (ADSL, Cabo etc.) as placas de 100 Mbps e os Hubs tornaram-se acessíveis no seu preço, portanto são ideais para uma pequena rede ou rede doméstica, e também utilizando o cabo UTP CAT 5. Deve-se verificar também a ligação do cabo de acordo com os sinais envolvidos. No conector RJ-45, para a ligação de rede convencional (10 ou 100 Mbps) somente os pinos 1,2,3 e 6 são na verdade utilizados. Dependendo da ligação ou não dos demais pares, pode ocasionar ruídos quando menos de 10 Mb/s, e não funcionar a 100 Mb/s,podendo até travar os computadores da rede. A vantagem principal na utilização do par de fios é seu baixo custo de instalação e manutenção, considerando o grande número de bases instaladas. Taxa de transmissão A taxa de transmissão varia de acordo com as condições das linhas utilizadas Todo o meio físico de transmissão sofre influências do meio externo acarretando em perdas de desempenho nas taxas de transmissão. Essas perdas podem ser atenuadas limitando a distância entre os pontos a serem ligados.
9 8 A indução ocorre devido a alguma interferência elétrica externa ocasionada por centelhamentos, harmônicos, osciladores, motores ou geradores elétricos, mau contato ou contato acidental com outras linhas de transmissão que não estejam isoladas corretamente, ou até mesmo tempestades elétricas ou proximidades com linhas de alta tensão. Tipos de Cabo Par Trançado Unshielded Twisted Pair - UTP ou Par Trançado sem Blindagem: é o mais usado atualmente tanto em redes domésticas quanto em grandes redes industriais devido ao fácil manuseio e instalação, permitindo taxas de transmissão de até 100 Mbps, e pelo fato de que o cabo CAT 5 é o mais barato. Para distâncias maiores que 150 metros; emprega-se cabos de fibra óptica, que vêm barateando os seus custos. Sua estrutura é de quatro pares de fios entrelaçados e revestidos por uma capa de PVC Shield Twisted Pair - STP ou Par Trançado Blindado (cabo com blindagem): É semelhante ao UTP. A diferença é que possui uma blindagem feita com a malha do cabo. Sendo basicamente necessário em ambientes com grande nível de interferência eletromagnética. É mais caro, menos usado e necessita de aterramento. Este gênero de cabo, por estar revestido, diminui as interferências eletromagnéticas externas, protegendo mais da umidade. Deve-se dar preferência a sistemas com cabos de fibra ótica em grandes distâncias ou com elevadas velocidades de transmissão, podem ser encontrados com blindagem simples ou com blindagem par a par. Screened Twisted Pair - ScTP também referenciado como FTP (Foil Twisted Pair), os cabos são cobertos pelo mesmo composto do UTP categoria 5 Plenum. Para este tipo de cabo, no entanto, uma película de metal é enrolada sobre todos os pares trançados, o que contribui para um maior controle de EMI, embora exija maiores cuidados quanto ao aterramento do mesmo.
10 9 Categoria dos cabos Os cabos UTP foram padronizados pelas normas da EIA/TIA com a norma 568 e são divididos em 5 categorias, levando em conta o nível de segurança e a bitola do fio, onde os números maiores indicam fios com diâmetros menores: Categoria do cabo 1 ( Voz): possui medida 26 AWG. São utilizados por equipamentos de telecomunicação e rádio e não devem ser usados para uma rede local (padronizado pela norma EIA/TIA-568B). (Não é mais indicado pela norma TIA/EIA) Categoria do cabo 2 (Dados - LocalTalk)): usado antigamente nas redes token ring chegando a velocidade de 4 Mbps. (Não é mais indicado pela norma TIA/EIA) Categoria do cabo 3: cabo padronizado foi usado para transmissão de dados até a freqüência 16 MHz e dados a 10 Mbps Ethernet em redes da mesma capacidade. (Não é mais indicado pela norma TIA/EIA) Categoria do cabo 4: pode ser utilizado para transmissão até a freqüência de 20 MHz e dados a 20 Mbps foi usado em redes token ring a uma taxa de 16 Mbps. (Não é mais indicado pela norma TIA/EIA) Categoria do cabo 5: usado em redes fast ethernet em freqüências de até 100 MHz com uma taxa de 100 Mbps. Categoria do cabo 5e: é uma melhoria da categoria 5. Pode ser usado para freqüências de até 125 MHz em redes 1000BASE-T gigabit ethernet. Categoria do cabo 6: definido pela norma ANSI TIA/EIA 568B-2.1 possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de Mbps. Categoria do cabo 6a Subcategoria dentro do CAT6. Providência acima de 500 MHz. Categoria do cabo 7 Ainda em testes. Essa tecnologia será avaliada aproximadamente em Diz-se que esta categoria possui uma melhor blindagem do que a CAT6, e uma freqüência maior que 600 MHz Características físicas Os cabos contém 4 pares de fios, que são crimpados (ligados ao conector) com uma determinada combinação de cores onde existem
11 10 dois padrões: T568A, o mais utilizado, e o 568B criado pela AT&T. A seqüência de cores na prática não é importante, desde que toda a rede seja instalada desta mesma forma, mas a norma EIA/TIA 568A determina. Essa seqüência deve ser usada pra ligar um computador a um hub, ou switch. Para evitar confusões no ato a EIA-TIA 568-B prescreve que o par Branco-Azul seja designado com número 1, o par Branco-Laranja número 2, o Branco-Verde número 3 e o Branco- Marrom número 4. Atualmente por facilidade de instalação e conexão as normas brasileiras permitem alternativas de identificação em clores claras. A cor branca do par 1 fica como azul claroazul, o par 2 branco-laranja, o par 3 verde claro- verde e o par 4 marrom claro-marrom Obs: Existem cabos com diferentes representações destes códigos de cores: O fio com a cor branca pode ser a cor mais clara; Fio branco com uma lista de cor; Fio completamente branco. Neste caso é necessário ter atenção aos cabos que estão entrelaçados; Existem também limites de comprimentos para esse tipo de cabo. É recomendado um limite de 80 a 100 metros de comprimento para que não haja lentidão e perda de informações. Obs.: A taxa de transmissão de dados correspondente depende dos equipamentos a serem utilizados na implementação da rede. Obs: Um outro tipo de ligação de cabos pode também aparecer, chamado de cross-over, que permite ligar diretamente dois micros, sem precisar do hub. Montagem da rede - componentes Conectores RJ 45 Nas redes de cabos UTP, a norma EIA/TIA padronizou o conector RJ-45 para a conectorização de cabos UTP. São conectores que apresentam uma extrema facilidade de manuseio, tempo reduzido na conectorização e confiabilidade, sendo que estes fatores influem diretamente no custo e na qualidade de uma instalação. Os
12 11 conectores estão divididos em dois tipos: macho (plug) e fêmea (jack). O conector RJ-45 macho possui um padrão único no mercado, no que diz respeito ao tamanho, formato e em sua maior parte material, pois, existem vários fabricantes deste tipo de conector, portanto todos devem obedecer a um padrão para que qualquer conector RJ-45 macho de qualquer fabricante seja compatível com qualquer conector RJ-45 fêmea de qualquer fabricante. Já o conector RJ- 45 fêmea pode sofrer algumas alterações com relação à sua parte externa. Para a conectorização do cabo UTP, a norma EIA/TIA 568 A/B determina a pinagem e configuração. Esta norma é necessária para que haja uma padronização no mercado. Contudo, existem, no mercado, duas padronizações para a pinagem categoria 5, o padrão 568 A e 568 B, que diferem apenas nas cores de dois pares de condutores do cabo UTP. EIA/TIA-568A 1. Branco-Verde 2. Verde 3. Branco-Laranja 4. Azul 5. Branco-Azul 6. Laranja 7. Branco-Marrom 8. Marrom EIA/TIA-568B 1. Branco-Laranja 2. Laranja 3. Branco-Verde 4. Azul 5. Branco-Azul 6. Verde 7. Branco-Marrom 8. Marrom
13 12 Instalação 1. Decapar a capa externa do cabo cerca de 20 mm; 2. Posicionar os pares de condutores lado a lado, com cuidado de não misturar os fios entre si. Utilizar um dos padrões de conexão: T568A ou T568B; 3. Destorcer e posicionar os condutores segundo a tabela abaixo; 4. Cortar as pontas dos condutores expostos de forma que os condutores fiquem paralelos entre si; 5. Inserir o cabo no conector com a trava voltada para baixo. Certificar que os condutores estão nas posições corretas e totalmente inseridos no conector nas respectivas cavidades. A capa externa do cabo UTP deve ser inserida até a entrada dos condutores nas cavidades dos contatos; 6. Inserir o conector no alicate de crimpador mantendo-o devidamente posicionado e "crimpar" firmemente. OBS: O conector pode ser crimpado somente uma vez, não permitindo uma segunda tentativa. Após a crimpagem, certifique se os condutores estão bem crimpados e a capa do cabo esteja presa firmemente. É importante lembrar que não há qualquer problema uma rede inteira ser montada com a trava do conector RJ-45 (jack) apontada "para cima" ou "para baixo" em relação à ordem dos cabos, pois, desde que se obedeça a ordem até o fim desta rede, a mesma estará operacional em quaisquer condições. Usualmente, a trava é apontada para baixo, como os pontilhados do esquema mostram.
14 13 Crossover No cabo crossover são invertidos os pinos 1(TD-Transmite dados) com o 3(RD- Recebe dados) e 2(TD-Transmite dados) com 6(RD-Recebe dados),isso para que o sinal de transmissão de uma placa de rede chegue aos pinos de recepção da outra placa. A vantagem dessa ligação é que não será necessário um HUB. Porém, só podem ser interligados dois micros. O cabo crossover também pode ser utilizado para interligar HUB a HUB ou SWITCH a SWITCH quando estes não tiverem porta UPLINK, que faz a inversão na própria porta. Pode-se então utilizar um cabo DIRETO. Para fazer um cabo crossover PARCIAL utilize o padrão de conectorização 568A em uma ponta e 568B na outra ponta. Este cabo suporta velocidades de 10/100 Mpbs. Esquema a seguir: 1- Branco com Laranja 2- Laranja 3- Branco com Verde 4- Azul 5- Branco com Azul 6- Verde 7- Branco com Marrom 8- Marrom
15 14 RJ-45 Fêmea (jack) Aplicação - Conexões de terminações de cabos UTP de condutores sólidos (solid wire) com bitolas de 22 a 26 AWG. Funcionamento - Conexão com conectores RJ 45 macho através do contato elétrico e de travamento mecânico (trava do conector fêmea). Material - Corpo principal em termoplástico fosco classe UL V-0 com 8 contatos metálicos banhados com uma fina camada em ouro e terminal de contatos para os cabos UTP do tipo 110 IDC. Instalação 1. Preparação do Cabo: Decapar a capa externa cerca de 50 mm com o cuidados de não danificar os condutores. Observar a posição final do conector na tomada ou espelho, efetuando a acomodação do cabo; 2. Em um dos lados do conector, posicionar os dois pares dos condutores nos terminais ordenadamente segundo a correspondência de cores. existem também duas ordens dos pares de fios, assim como no RJ-45. Utilizase a mesma deste; 3. Inserir os condutores com a ferramenta Puch Down na posição de baixo impacto - perpendicular ao conector apoiando-o contra uma base firme e com o auxílio do suporte que acompanha o produto. Com o uso da ferramenta Puch Down as sobras dos fios são automaticamente cortadas;
16 15 4. Repetir os passos 2 e 3 com os outros 2 pares para o lado oposto do conector; 5. Acomodar o cabo convenientemente e encaixar as travas de segurança manualmente sobre os terminais; 6. Encaixar o conector na tomada ou espelho e identificar o ponto com os ícones de identificação; 7. Como o conector inclinado, encaixe a trava fixa na parte inferior da abertura do espelho e empurre até a trava flexível ficar perfeitamente encaixada; 8. Após a instalação do conector RJ-45 fêmea, encaixar a tampa de proteção do conector que acompanha o produto (dust cover). OBS: O raio de curvatura do cabo não deve ser inferior a quatro vezes o diâmetro do mesmo (21,2 mm) e evitar que o comprimento dos pares destorcidos ultrapasse 13 mm. Tomadas e Espelhos Para a acomodação e fixação dos conectores RJ-45 fêmea descritos anteriormente, são necessários os acessórios de terminação que, no caso, são as tomadas e espelhos para redes locais, os quais, fazem parte da lista de acessórios obrigatórios que compõe uma instalação estruturada. As tomadas são caixas moldadas em plástico e salientes que acomodam e fixam os conectores RJ-45 fêmea que, geralmente, são utilizadas em locais onde as condições oferecidas pelo ambiente não são apropriadas para a instalação de uma infraestrutura embutida, por exemplo, locais onde são utilizadas canaletas aparentes para a instalação de cabos, a instalação de tomadas seria a mais apropriada, além de proporcionar um bom acabamento. Os espelhos possuem a mesma função das tomadas, ou seja, também são utilizados para a acomodação e fixação dos conectores RJ-45 fêmea e, ao contrário das tomadas, estes são utilizados em instalações que ofereçam uma infra-estrutura embutida, onde estes espelhos possam ser fixados em caixas de embutir de tamanho padronizado.
17 16 Como relação ao tamanho e formato, os espelhos possuem dimensões que atendem aos padrões 4"x2" e 4"x4", hoje muito utilizado no mercado. Na tomada, é possível instalar-se dois conectores RJ-45 fêmea, proporcionando a interligação de até dois pontos de rede. Quanto aos espelhos, dispõem-se de dois tipos, duas e seis posições, sendo possível interligar-se até seis pontos de rede. Tanto as tomadas como os espelhos, possuem cores e formatos que proporcionam um ótimo acabamento em qualquer ambiente. Tomadas Aplicação - Acomodação e fixação de até dois conectores RJ-45 fêmea. Montagem - Fixação em parafusos ou fitas dupla face que acompanham o produto, e fixação dos conectores através de encaixe. Materiais - Corpo principal em termoplástico classe UL V-0. Dimensões - (AxLxP) = (38,1x82,5x57,1) mm. Instalação 1. A tomada é constituída de duas partes: a base e a tampa. Inicialmente colocar a base na parede ou na superfície onde será instalada a tomada, considerando-se a posição de saída e entrada dos cabos e/ou demais condições para o encaixe em canaletas ou a infra-estrutura que irá acomodar os cabos.; 2. Fixar a base da tomada na superfície usando a fita adesiva dupla face que acompanha o produto e/ou os parafusos de fixação fornecidos.; 3. Com relação à fixação, recomenda-se que, na medida do possível, sejam utilizados parafusos, pois estes proporcionam uma fixação mais segura e duradoura; 4. Conectorizar os conectores RJ-45 fêmea deixando uma folga de 50 mm do cabo UTP para permitir a acomodação do conector em sua posição final. Lembrando que o raio de curvatura do cabo UTP não deverá ser inferior a 21,2 mm; 5. Para a fixação dos conectores RJ-45 fêmea na base da tomada, primeiramente encaixe a trava fixa e depois levante a parte traseira da tomada mantendo a trava flexível pressionada até o encaixe; 6. No caso de instalações com canaletas, abrir a entrada dos cabos nas laterais da tampa. Fixar a tampa, assegurando-se de que os conectores fiquem encaixados; 7. Quando apenas um conector for instalado por tomada, utilizar a tampa cega que acompanha o produto para fechar a posição vazia. Para o encaixe da tampa cega
18 17 na tomada deve-se proceder da mesma forma que o procedimento do conector RJ- 45 fêmea; 8. Para a instalação das etiquetas de identificação, acomodar o papel que acompanha o produto no friso localizado na parte superior da tampa; 9. Inserir a extremidade esquerda da capa transparente que acompanha o produto na abertura do lado esquerdo do friso; 10. Usando as ranhuras da capa transparente, pressione e deslize-a para a direita até o perfeito encaixe da capa; 11. Para remover as etiquetas, pressione uma das extremidades da capa transparente e deslize a mesma para o interior da tampa até liberar a extremidade oposta. Verificar sempre se o conector e o cabo estão bem acomodados no interior da tomada, considerando-se o raio de curvatura do cabo, de forma que a tampa da tomada possa ser encaixada convenientemente. Espelhos Aplicação - Acomodação e fixação de até seis conectores RJ-45 fêmea. Montagem - Fixação através de parafusos em caixas de embutir. Materiais - Corpo principal em termoplástico classe UL V-0. Dimensões - Padrões 4"x2" (2 posições), 4"x4" (6 posições). Instalação Devem ser obedecidos os seguintes procedimentos: 1. Com o espelho na mão, incline o conector RJ-45 fêmea encaixando a trava fixa na parte inferior do suporte do espelho e pressione empurrando a trava flexível até o encaixe completo do conector; 2. Quando o número de conectores instalados for inferior ao número de orifícios do espelho, encaixar a tampa cega que acompanha o produto da mesma forma que os conectores, para fechar as posições vazias; 3. Instalar os conectores primeiramente nos orifícios superiores e depois nos inferiores; 4. Encaixar os conectores RJ-45 fêmea já com a folga de 50 mm no cabo UTP para acomodar-se convenientemente o mesmo na caixa de embutir; 5. Fixar o espelho nas caixas de embutir com os parafusos que acompanham o produto; 6. Para identificação, inserir a etiqueta branca básica no friso superior e inferior do espelho. Inserir a extremidade esquerda da capa transparente que acompanha o produto na abertura do lado esquerdo. Usando as ranhuras da capa transparente, pressione o
19 18 lado direito da capa deslizando-a para a direita até um perfeito encaixe no espelho. Para remover as etiquetas, pressione a extremidade da capa transparente e deslize a mesma par o interior do espelho até liberar a extremidade oposta; 7. Lembrar sempre sobre o raio de curvatura do cabo UTP que não deve ser inferior à 21,2 mm e tomando-se o cuidado de não prensar o cabo no momento do fechamento do espelho. Patch Panels Patch Panels são painéis de conexão utilizados para a manobra de interligação entre os pontos da rede e os equipamentos concentradores da rede. É constituído de um painel frontal, onde estão localizados os conectores RJ-45 fêmea, e de uma parte traseira, onde estão localizados os conectores que são do tipo "110 IDC". Os cabos de par trançado que chegam dos pontos da rede são conectorizados nesses conectores e, nos conectores RJ-45 fêmea são ligados os cabos pré conectorizados com conectores RJ-45 macho (patch cables). Os cabos denominados patch cables fazem a ligação entre concentrador e o painel (Patch Panel). O Patch Panel tem a função de uma interface flexível, ou seja, através dele é possível alterar-se o layout lógico dos pontos da rede. Além disso, os patch panels, juntamente com as tomadas providas de conectores RJ-45 fêmea, proporcionam à rede uma grande flexibilidade em termos de deslocamento de pontos e eventuais extensões da localização de pontos de rede.
20 19 Por exemplo, através dos patch panels e tomadas é possível conectar-se os cabos pré-conectorizados aos equipamentos com o comprimento necessário, isto desde que o comprimento total do lance esteja dentro do permitido pela norma EIA/TIA. Aplicação - Interligação de cabos dos pontos de uma rede local e conexões de terminações de cabos UTP de condutores sólidos (solid wire) com bitolas de 22 a 26 AWG. Montagem - Fixação através de parafusos em racks e conectorização dos cabos dos pontos da rede através dos conectores "110 IDC" e ferramenta Punch Down. Materiais - Corpo do chassi em material metálico e conectores RJ-45 fêmea e "110 IDC". Dimensões - (AxL) - 24 posições (44,45x485) mm; 48 posições (88,90x485) mm Instalação 1. Decapar a capa externa do cabo UTP aproximadamente 50 mm com o cuidado de não danificar os condutores. Segurar firmemente o cabo na remoção da capa externa e posicionar os pares conforme descrição para cabos UTP; 2. Conectar os condutores individualmente usando a ferramenta Puch Down na posição de baixo impacto, obedecendo a correspondência entre as cores dos condutores e dos terminais. Evitar que o comprimento máximo dos pares destrançados ultrapasse o valor de 13 mm. 3. Os cabos deverão ser instalados e crimpados partindo do centro do painel e distribuídos em direção às duas laterais, dividindo os cabos em duas partes; 4. Os cabos ficarão agrupados ordenadamente e fixados entre si por abraçadeiras plásticas na parte traseira do patch panel. Cuidado para não apertar as abraçadeiras em excesso, além disso, lembrar sempre que o raio de curvatura deverá ser de, no mínimo, de 21,2 mm para o cabo UTP Cat.5; 5. Observar a compatibilidade de pinagem entre o patch panel e o conector RJ-45 macho. A pinagem do conector RJ-45 macho deverá obedecer ao padrão de pinagem do patch panel (568A ou 568B); 6. Após a conectorização dos cabos UTP Cat 5 - quatro pares na parte traseira do Patch Panel, o passo seguinte é a fixação destes nos racks ou brackets através de parafusos M5, utilizando-se de porcas e arruelas no caso da utilização de brackets; 7. No momento da fixação do Patch Panel, tomar cuidado para que os cabos não sejam acidentalmente desconectados dos terminais 110 IDC.
21 20 Painel de conexão reduzido (mini patch panel) Descrição: Painel de conexão reduzido com capacidade máxima de 12 conectores RJ-45, terminação IDC 110 e dimensões para instalação que atendam ao padrão "89D". Compatibilidade total com TIA/EIA 568-A categoria 5e Power Sum Next. Utilizado para a terminação de cabos UTP rígidos ou flexíveis nos armários ou em pontos de baixa concentração. Características técnicas: Sistema de terminação através de método de inserção rápido, tipo IDC 110, para condutores sólidos de 22 a 26 AWG ou similar; Terminação reutilizável para, no mínimo, 50 reconexões; Compatibilidade do conjunto: TIA/EIA 568-A categoria 5e e ISO 11801; Conformidade com o padrão TIA/EIA 568-A Power Sum Next e desempenho superior na faixa de freqüência até 100 MHz, de no mínimo 3 db, em relação à curva de referência da TIA/EIA 568-A e testado a 350 MHz; Conector RJ45 8P/8C com os seguintes indíces de desempenho: PSNEXT mínimo de 40 db, atenuação máxima de 0,4dB, perda de retorno mínima de 18 db, atraso de propagação máximo de 2,5 ns e delay skew máximo de 1,25 ns; Régua ou placa para a identificação individual de cada conector RJ45; Suporte ou sistema de fixação traseira dos cabos; Identificação dos pares T568-A na parte traseira, para a terminação dos cabos; Área para a identificação do painel (à esquerda ou direita);
22 21 Blocos com Saída RJ-45 São acessórios similares ao Patch Panel, funcionalmente e construtivamente, diferenciam-se apenas pelo número menor de portas RJ-45 (12) e por apresentar uma base de apoio que pode ser fixada ser fixada em qualquer superfície plana. É uma solução direcionada para a instalação de redes de pequeno porte que não necessitam de acessórios com maior capacidade. Aplicação - Interligação de cabos dos pontos de uma rede local e conexões de terminações de casos UTP de condutores sólidos (solid wire) com bitolas de 22 a 26 AWG. Montagem - Fixação da base através de parafusos diretamente em superfícies planas e fixação do chassi à base através de encaixes. Conectorização dos cabos dos pontos da rede através dos conectores "110 IDC" com a ferramenta Punch Down. Materiais - Corpo do chassi em material metálico, base em material plástico e conectores RJ-45 fêmea e "110 IDC". Dimensões - (AxL) = (255x58) mm. Instalação Mesma forma de instalação do Patch Panel, exceto o passo 6:
23 22 Após a conectorização dos cabos UTP na parte traseira do bloco, o passo seguinte é a fixação da base em uma superfície plana, através de parafusos que devem ser de tamanho S6. Em seguida, encaixar o bloco na base 89D. Blocos de Conexão 110 São blocos de distribuição de cabos, ou seja, neste bloco são conectorizados cabos multipar trançados de 25 pares, onde se derivam para as estações e são constituídos de uma base que possui um bloco com terminais para conectores do tipo 110. Os cabos multipar (25 pares) são conectados nos terminais do bloco. Os condutores do cabo são fixados aos conectores 110, que possuem lâminas que fazem a fixação (contato elétrico) dos condutores através do encaixe dos conectores com o bloco e, na outra extremidade dos conectores, são conectorizados os cabos de par trançado de distribuição (2/4 pares). Os blocos de conexão são muito utilizados quando há a necessidade de interligar-se as estações da rede, cujos cabos são os UTP Cat.5 quatro pares, com equipamentos e/ou acessórios de rede que aceitam interligação apenas com cabos multipares (25 pares). Dependendo de cada situação, os blocos de conexão são acessórios indispensáveis para a instalação de uma rede com cabeamento estruturado. É um dos tipos de hardware de conexão utilizados para que sejam terminados e administrados tanto o cabeamento horizontal como o do Backbone. Normalmente está alocado nos Armários de Telecomunicações e/ou nas Salas de Equipamentos. Os Blocos 110 se constituem, ao lado dos Patch Panels, em uma das soluções mais flexíveis para Sistemas de Cabeamento Estruturado. Algumas vezes a performance dos Blocos 110 é questionada quando comparada a Patch Panels. Ambas as soluções são adequadas, porém os Blocos 110 possuem um NEXT (Near End Crosstalk) melhor que o conector modular de oito posições (RJ-45) utilizado nos Patch Panels, pois a distância física entre os pares é maior nos contatos do Bloco 110 atenuando possíveis